キュービクルの漏洩電流に困っています。回答する新着の質問に回答する誰も答えていない質問に回答する得意なカテゴリの質問に回答する設定したキーワードの質問に回答する画像や動画が添付されたQ&Aに回答するOKWAVEICON_arr学問・教育ICON_arr自然科学ICON_arr科学ICON_arr気になるベストアンサーすぐに回答を!キュービクルの漏洩電流に困っています。(6/6)漏洩電流に詳しい方、教えて下さい。最近行った某事業所のことです。現状を書き間違えないように箇条書きにします。(1)6600/440Vトランス。(2)トランス下部にある接地タップに接地コンデンサーが付いていて、その接地はB種接地に接続。(3)トランスフレームから2本の接地線が出ていて、1本がA種接地に、もう1本がB種接地に接続。このコンデンサーから出ている接地線(B種接地に落ちている)をクランプメータで計測すると200mA以上の漏洩電流がありました。クランプメータのFLスイッチONしても変化はありませんでした。トランスフレームから出ている接地線がA種B種混在しているのが原因でしょうか。電気・電子工学カテゴリマスター?>(2)トランス下部にある接地タップに接地コンデンサーが付いていて、その接地はB種接地に接続。a)[トランス下部にある接地タップ]の[下部]と[接地タップ]とは、どのようなものなのかの詳しい説明をお願いします。>200mA以上の漏洩電流がありました。b)竣工当時に測定したデータはありますか?・そのデータと比較してどのよう変化していますか?c)単純に考えますと400Vの負荷設備の絶縁劣化(不良)により漏洩電流が流れていることになります。d)400V回路には漏電遮断器または漏電リレーは取り付けてありますか?・これらの定格感度電流はどのようになっていますか?・これらが動作しませんでしたか?e)No.1の方の回答通り、負荷機器を1台ずつ切り漏洩電流の変化をチェックして下さい。f)その他の要因として、次のようなこともなども考えられます。容量が極端に減少した。・各相に流れている電流を測定し、各相の電流がバランスしていれば問題ないと思います。(6/6)ありがとうございます。連休明けにやってみます。(6/6)ありがとうございます。他の技術者(誰か分りませんが)から引き継いだ物件で、竣工データも残っていませんが、基本に沿って、おっしゃる通り基本通りやってみます。15:59結果を報告するこのQ&Aにはまだコメントがありません。あなたの思ったこと、知っていることをここにコメントしてみましょう。電気設備の勉強をしているものです。壁に当たってしまって前に進めなくなってしまいましたの...電気設備の質問です。すみませんが、教えてください。現在、高圧受電の施設を工事しております。電源工事をすることになりまた。新築一戸建て宿泊施設を新築しましたが、元請から工事代金をもらえなかった設備会社社長が施設に忍び込みキュ...キュービクルのブレーカ交換工事について質問です。業界この度、キュービクル内のブレーカ交換の仕事を頂いた第一種電気工事士です。出来上がり、後で見に来たたくさんの人の悩みの解決に役立てられています。