異常があった場合はその内容に応じ、ガスのしゃ断を行います。異常を検知しガスをしゃ断した際には赤いランプが点滅します。万一のガス漏れや、長時間のガスの流出などの異常をマイコンメーターが感知してガスを自動的にしゃ断します。マイコンメーターは、ガスをご使用中に感震器が大きな地震(震度5程度以上)を感知すると、信号を受けてガスをしゃ断します。一度にすべてのガス機器を消します。チカ...)と約5秒程度の間隔で点滅します。※ご注意マイコンメーターに振動やショックを与えますと感震器が働いて、しゃ断する場合があります。マイコンメーターには、異常な振動やショックを与えないようにご注意ください。消し忘れなどでガスを異常に長時間使用し続けると、マイコンがこれを感知してガスをしゃ断します。...)と2回ずつランプが点滅します。※ご注意お風呂の沸かし過ぎや、鍋が焦げるのを防止するものではありません。長い時間一定量のガスが流れている場合に、ガスを止めるものです。ゴム管のはずれなどでガスが異常に流出すると、マイコンがこれを感知してガスをしゃ断します。●●●(チカチカチカ...)と3回ずつ点滅します。※ご注意マイコンメーターは、ガス栓の誤開放やゴム管のはずれなど、異常に多量のガスが流れたときには、すみやかにガスをしゃ断します。マイコンメーターは、ガスをご使用中に圧力が異常に低下すると、自動的にガスをしゃ断します。気温の低下などにより、ガス管内の圧力が低下し、しゃ断する場合があります。ガス漏れを検査する機能マイコンメーターは、ガスの流れを24時間見守っています。30日間連続してガスの流れが認められ、メーターがわずかでも動いている場合に漏えいありと判断し警報表示します。表示ランプが●●●●●●(チカチカチカチカ...)と約2秒程度の間隔で点滅します(この場合ガスは遮断しません)。長時間口火をつけっ放しの場合は、ガスもれを検査する機能が働いて、警報表示が点滅することがあります。ガス機器をお使いにならないときは、口火を消してください。警報表示の点滅が消えないときは、お近くの東部ガスまでご連絡ください。ガスくさいときは「ガスくさいとき」のページに従って、すぐにお近くの東部ガスまでご連絡ください。異常状態は次のような基準で判定されます1.合計流量オーバーメーター能力を超えた流量を感知した場合は、異常と判断します。2.個別器具最大流量オーバーメーター能力を超えた流量の器具の使用を感知した場合は、異常と判断します。各ガス機器の一般的な使用時間をマイコンに記憶させ、定められた時間を超えた場合は、異常と判断します。正常に復帰しない場合は東部ガスまでお問い合わせくださいマイコンメーターが正常に復帰しない場合や、マイコンメーターの取り扱いについてお分かりにならないことがございましたら、お近くの東部ガスまでご連絡ください。ガスのご使用開始・中止のお申し込みがホームページからできるようになりました。み者、第二新卒(既卒)の応募はこちらからお願いします。予定されている場合は、事前にガス管の埋設状況の確認をお願いします。