この事業場では過去の気温から見て最高気温といえます。変圧器の負荷は、いつもと同じ安定しています。(65%くらい)この変圧器はこれくらいがピークでしょう。警報設定は85°Cにセットされています。・・・が現場の警報表示だけなので警報が出ても誰も分かりません。最高気温は昨日より1°C高く37°C近くまで上がりました。先月の点検時より10°Cも高い気温です。今日一番温度が高かった変圧器です。変圧器の表面温度が70°C近くあります。こちらは二次端子の温度です。こちらも70°C近い温度です。いずれも運転には十分許容できる温度なので、特に問題はないが、このキュービクルには排気ファンが付いてないので、盤内温度は40°C以上と思われます。空調増設で容量不足となり、交換する予定の変圧器の耐圧試験を実施しました。こちらもトラックの車上で実施しましたが、場所は電気工事会社の車庫内です。現地での試験が不要となるので現地工事工程が短縮できます。今日は、学校の空調増設に伴いキュービクルの変圧器の取替工事があり、竣工検査に出向きました。週間予報では良い天気となる予報でしたが、急に台風6号が発生して今日の天気は雨予想になってしまいました。覚悟はしていましたが、昼過ぎまでは何とかもったので、作業にはさほど影響はありませんでした。↓耐圧試験の様子雨対策でピロティ内で車上にて交流耐圧試験を実施しました。今日は、7月に入って初めて、30°Cを超えました。昨年の今頃は35°Cの猛暑日が続いて、熱中症が大問題となっていました。今年は昨年と比べると冷夏です。今まで、あまり気温が上がらず、機器の温度測定も全く問題ありませんでしたが、今日は30°Cを超えたので、サーモグラフィによる温度チェックを実施しました。通常の機器温度の確認はFLIRのサーマルイメージ放射温度計により行っています。