Blog電気管理技術者と開業をめざす人のために記事検索Entries空調用変圧器増設に伴う竣工検査(2)先週に引き続き、昨日も学校の空調設備増設に伴う、受電設備の増設工事があり竣工検査を行いました。トランスが1台増設となり、キュービクルを1面連接しました。既設の連接側の屋根は交換となりますが、違和感なく繋がります。耐圧試験は新しい機器のみ一括で実施しました。耐圧試験装置の電源は、車載のバッテリーとインバーターを使用しました。一次電流は3A程度なので全然問題ありません。今日は某学校の空調用変圧器増設の竣工検査があり、朝からほぼ一日費やしました。新しく増設した変圧器盤↓既設のキュービクル内で容量増加できないので新たにトランスキュービクルを増設しました。設備容量が300kVAを超えるので、既設キュービクルにVCBを取付。コンデンサーの取替、トランスキュービクルへの送り用LBSの取付などの改造工事を行いました。空調増設工事シリーズで電源容量不足のため取替した動力変圧器です。この事業場は今まで設備条件を満たしていたので隔月点検にて申請していたが、今回設備容量が増えて設備条件を満たさなくなったので新たに絶縁監視装置を取り付けしました。設備条件に関係なく、いずれ監視装置を取付しようと思っていましたが、今回待ったなしの取付となりました。0キュービクルの増設(2)昨日に引き続き、今日も学校の空調用変圧器の増設工事があり出動しました。今回は、既設のキュービクルの基礎を延長し、増設トランスのキュービクルを連接しました。意外と簡単に据付けできました。101時すぎには据え付け完了し、増設部分の耐圧試験を実施し、お昼ごろには受電できました。暑かったですが雨が降らなくてよかったです。キュービクルの連接には既設の屋根を取外し、実施したので小雨でも降ればアウトです。学校の空調増設に伴って受電容量が増加したため動力変圧器を増設しました。キュービクルを受電キュービクルとして、既設のキュービクルをサブ変としました。そのため、このキュービクルには第1柱とサブ変向けの2本のケーブルが接続されます。先週の金曜日の月次点検です。温度の高かった変圧器です。