蒸気ボイラーを使用しています。ドレン(復水)の再利用による効果はどのように計算すればよいのでしょうか。J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。データ・業界レポート閉じる中小企業経営者の課題解決をサポートする最新の支援情報や事例をお届けします。したい省エネQ&A蒸気ボイラーを使用しています。ドレン(復水)の再利用による効果はどのように計算すればよいのでしょうか。省エネQ&A蒸気ボイラーを使用しています。エネ回答ドレンは発生時点では蒸気と同じ温度をもち、かつ、不純物を含まない純水です。そのため、ドレンをボイラーへの補給水として再利用すれば、ボイラー燃料削減の効果とボイラー補給水削減の効果があります。それぞれの計算は以下のようになります。ドレンの回収方式については「ボイラーで発生させた蒸気を生産設備で使用しています。生産設備で蒸気を使用した際に生じるドレンを有効利用するにはどのようにしたらよいですか。」でオープン方式とクローズド方式があることを示しました。ここでは設備費用が小さいオープン方式を想定して、ボイラー燃料と補給水の削減量とその効果金額を求めます。hボイラーからの蒸気を使用した際に発生するドレンの60%を85°Cで回収するとして計算します。計算は図のフローのように行い、以下のようになります。仕様で示されるのは「換算蒸発量」です。kgを条件にしています。(注)これら1kg当りの熱量、すなわち比エンタルピーは飽和蒸気表で調べます。負荷率:ボイラーは蒸気の使用量に応じ負荷が変動します。平均負荷率を給水量などから求め、70%とします。ドレンの回収率:機器ごとのドレン発生の状況から推定します。