採用情報ホームよくある質問エネルギーコンサルティング関連エネルギーコンサルティングって何ですか?今ご使用になっている設備に無駄がないかを検証して、エネルギー消費を抑えるお手伝いを行うことです。現在の設備を経済的な製品に変更した場合や、太陽光発電のような創エネを導入した場合の電気代軽減シミュレーションを行い、報告書を作成して提案させていただくことを中心に、その後の稼働状況の確認等を補助することです。エネルギーコンサルティングについて詳しく知りたい方はこちらグリーン電力ってなんですか?風力、太陽光、バイオマス(生物資源)などの自然エネルギーにより発電された電力のことです。JIS規格で統一されているため同じです。アルカリ蓄電池は、電圧・容量は同じなのですが、寸法は一部異なる製品もあります。リチウムイオン電池は、使用材料の違いや、メーカーにより全て異なります。そのため、リチウムイオン電池の容量は一般的に「kWh」という標記となっております。蓄電池の数量の単位で「セル」と「個」の違いはなんですか?蓄電池数量の「セル」という単位は、電池の最少構成単位で単電池とも呼ばれます。したがって「セル」は電池の起電力単位(鉛=2V、アルカリ=1.2V)を表します。「個」は電池の数を表します。2Vのセルを6個直列で接続されて12Vになっている自動車電池は「6セル」ですが「1個」となります。「X」は、GSユアサ独自の表記方法で、単電池を目的によって整流器等の機器や単電池同士組み合わせたものを「X」を付けて組電池と表します。ちなみに、電池単体の状態である単電池は「X」をつけません。したがって、「X」が付いている場合は、GSユアサ製の組電池であることが分かります。国際宇宙ステーションで採用された電池はどのようなものですか?最近、電気自動車や家庭用の非常電源としても脚光を浴びている「リチウムイオン電池」です。リチウムパワー社製が採用されました。過酷な使用条件の中、約10年を超える使用が期待されています。更新工事の際、負荷の停止(停電)は発生しますか?仮設(バックアップ)の電源装置やバッテリーを弊社で準備し、事前にバックアップを実施することにより、負荷の停止を発生させずに工事することが可能です(一部対応不可の場合もございます)。有無等の違いがあります。既設直流電源装置の充電回路改造が必要になります。現在のTR形電源装置は、デジパネ内部の設定変更のみで対応可能です。MSE形⇒HS形は対応不可です。装置やバッテリーの点検のみの依頼は可能ですか?点検作業のみの御依頼も承ります。GSユアサ製直流電源及びUPSの点検・整備、バッテリー(他社製含む)の点検及び寿命判定等、実施いたしますのでお気軽にお問合せください。点検項目は減りますが蓄電池設備の無償簡易点検も実施しております。汎用型UPSについて、使用してはならない負荷はありますか?直接、人命にかかわる医療機器等及び、人身の損傷に至る可能性のある電車、エレベーター等の負荷用途には使用できません。お問い合わせいただける際は負荷用途をご教示いただけますようお願い致します。汎用型UPSの電池の交換目安はどのぐらいですか?約5年です。汎用型UPS本体の交換目安はどのくらいですか?10kVA以下は5~6年、10kVA超は6~10年となります。家庭(個人宅)用の蓄電池扱っていますか?直接販売する形態はとっておりません。産業用製品を取扱う電気工事店様経由の場合は、UPSや小容量の蓄電池付パワーコンディショナなどの取扱はあります。蓄電池を廃棄したいのですが、どこで扱っていますか?非常灯内蔵などの充電式ニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池は電器量販店やホームセンターの回収ボックスへ投函していただくか、量が多い場合は、一般社団法人JBRCで無償回収をしてもらえます。JBRCは回収依頼の前に事前登録(メンバーID)が必要となります。産業用鉛蓄電池は、東邦キャリア(いわき市)、細倉金属鉱業(宮城県鶯沢町)で、産業用アルカリ蓄電池であれば、東邦亜鉛(いわき市)となります。元請であれば直接持込による処理委託は可能ですが、下請の場合は情況により対応が異なりますので、当社までお問い合わせください。広域認定制度って何ですか?環境大臣から認定を受けた製造メーカーが、複数の都道府県にまたがって使用済み製品の回収/リサイクルを実施する際に、都道府県毎の廃棄物収集運搬及び処理業の許可を不要とする特例制度です。リチウムイオン電池関連GSユアサのリチウムイオン電池のタイプについて教えてください。汎用性の鉄系リチウムイオン電池とマンガン系リチウムイオン電池、衛星などに使用する高エネルギー型のコバルト系リチウムイオン電池、自動車に搭載する三元系リチウムイオン電池など幅広い種類のリチウムイオン電池を取り揃えています。GSユアサのリチウムイオン電池について詳しく知りたい方はこちらGSユアサの産業用リチウムイオン電池の種類・容量について教えてください。使用する仕様、用途に合わせて4種類のラインナップ(エネルギータイプの22Ah、40Ah、50Ahと、超高出力タイプの25Ah)を準備しています。産業用リチウムイオン電池は設置スペースが小さいと言われていますが、どのくらい小さくできますか?一例ですが、GSユアサの鉛蓄電池のUPS(50kVA、10分バックアップ)で比較した場合、設置面積を約45%削減できます。GSユアサの産業用リチウムイオン電池の寿命はどのくらいですか?使用方法や環境などによって寿命が変わります。このため詳細は代理店までお問い合わせください。GSユアサの産業用リチウムイオン電池の使い方は、完全に放電してから充電して使う方が長持ちしますか?中間領域で充放電を繰り返しても問題なく使用できます。メモリー効果はありません。GSユアサの産業用リチウムイオン電池は点検が必要ですか?日常点検によって、電池の出力情報からシステム全体の健全性を確認できます。詳細点検は負荷機器の重要性を鑑みて実施する必要があります。GSユアサの産業用リチウムイオン電池はメンテナンスフリーですか?完全なメンテナンスフリーです。定期点検は必要ですが、蓄電池監視装置の表示から電池状態をチェックする事で定期点検を省力化することが可能です。GSユアサの産業用リチウムイオン電池の性能は使用できるサイクル数と比例しますか?使用できるサイクル数は電池の充放電条件によって決まります。利用率を50%に抑えるとサイクル数は2倍に伸びます。お客様の使用条件がわかればシミュレーションによって使用できるサイクル数を計算することが可能です。GSユアサの産業用リチウムイオン電池の充放電回数は制限がありますか?充放電回数に上限はありません。寿命は設計上の最大使用年数に達するか、寿命定義の残存容量に達した時点となります。(どちらか早い方)寿命に達した産業用リチウムイオン電池は安全の為、それ以上使用していただく事はできません。詳細は代理店までお問い合わせください。GSユアサの産業用リチウムイオン電池は取扱を注意しないと燃えたり爆発したりするのですか?GSユアサ製に限らず、すべてのリチウムイオン電池で誤った取扱いをした場合、故障の原因となります。最悪の場合、発煙・発火します。GSユアサはセル構造、モジュール構造、電池監視システムにより万全な安全性を確保しており、GSユアサ推奨の取り扱いであれば安心してご使用いただけます。GSユアサの産業用リチウムイオン電池は消防法の認定等を取得されていますか。)から取得しています。「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム:第2部」の安全性要求事項に全て適合しています。C8715-2)の第3者認証を取得しています。産業用リチウムイオン電池の容量が15kWhの場合、どのくらいの時間使用できますか。一般的に産業用リチウムイオン電池の容量は1時間率で表記されます。15kWh表記の場合、15kWの負荷をかけた状態で1時間ご使用いただけます。ステーション、旅客機、潜水艦など、安全性や品質の高さが求められる様々な分野で使用されており、高い信頼を得ています。GSユアサ以外のパワーコンディショナや、蓄電池なしの太陽光発電設備のパワーコンディショナに後付けで産業用リチウムイオン電池を取付けできますか?GSユアサの産業用リチウムイオン電池とマッチング試験を実施したパワーコンディショナであれば取付け検討が可能です。GSユアサの産業用リチウムイオン電池は性能が高いと聞いていますが、価格は高価なのですか?省スペース性、メンテナンス性の高さ、長期寿命などの特性がありますので、それらをトータルでご検討いただく必要があります。詳細は代理店までお問い合わせください。GSユアサの産業用リチウムイオン電池と鉛蓄電池で価格の差はどのくらいありますか?お客様によって仕様が異なるため販売価格が違います。このため一概に価格を算出して比較することはできません。電気を蓄えることはできますか?はいできます。太陽電池モジュールから発生した直流電力をコントローラを経由して蓄電池へ充電することができます。電気の使用は停電時に非常用コンセント等から供給されることとなります。蓄電池に充電しながら常時使用している機器に接続することはできません。太陽光発電設備に蓄電池をつけた場合の価格はいくらですか?基本的には、使用容量等によって異なりますが、おおよそ蓄電池を使用しない太陽光設備の倍くらいです。停電時には使用出来ますか?パワーコンディショナに自立運転機能が付いている機種であれば使用可能です。夜間等にも使用する場合には、別途蓄電池を付ける必要があります。太陽光発電システムの寿命はどのくらいですか?太陽光パネルが約20年、パワーコンディショナが15年となります。パワーコンディショナのメンテナンスについて教えてください。パワーコンディショナも電気品のため、定期的な点検に加えて、内部の基板(約10年)やファン(約5年)の取替が必要となります。現在設置している太陽光発電設備に、蓄電池システムを取付けすることはできますか?難しいです。外付けの蓄電システムを設置できます。容量に制限があるのと、外付けの蓄電池システムへしっかりと充電できるかが分からないためです。基本的には、充放電コントローラ機能付のパワーコンディショナに取替をして蓄電池を取付けることをお勧めいたします。太陽光発電は降雪地帯でも設置可能ですか?雪が降っていると発電効率は下がります。パネルの上に残雪があると著しく発電効率が下がってしまいます。南向きの斜面に角度を立てパネルを設置します。角度をきつくすることで自然と雪を落とすことができ、さらに架台の高さを50cm⇒1mに高くすることで、パネルから落ちた雪が積もってもあまり支障ありません。太陽光の発電量はどのくらいですか?1平方メートルあたり200W位です。デマンドコントロールってなんですか?需要家の消費電力を常時監視し、設定された値を超えないよう、警告や自動制御を行うことをいいます。太陽光発電設備は、メーカー問わず保守点検をお願いできるのでしょうか?太陽電池モジュール、パワーコンディショナを含みメーカーを問わず可能です。太陽電池モジュールのメンテナンスについて教えてください。定期的な清掃や点検をお勧めいたします。(清掃しなければパネル表面の汚損により発電量は下がります。)太陽光発電設備でパネルやパワコン以外の寿命はどのくらいですか?接続箱のようにブレーカだけが付いている機器は、パネル等の寿命と同じで15年~20年程度使用できます。400Wの照明を使用している場合、LEDだと何Wが相当品なのでしょうか?条件によって異なりますが、水銀灯400Wの場合、LEDなら約100W相当で、メタルハライドランプの場合は、約120W相当の製品が該当します。工場などの高天井用LED照明はあるのでしょうか?ございます。従来の吊下げ型のLED照明器具もありますが、現在は直付タイプのLED照明器具が主流になりつつあります。道路照明で、器具だけをLED照明に変更は可能でしょうか?可能です。差込口の径を合わせていただければ、直線ポールでもアーム式ポールでも対応可能です。「ミカド」の意味は?古い資料によると、創業間もないころに初代代表が当時の有力者であった県のお役人から頂いたと記されています。ちなみに最初は、帝<=天皇陛下>ではあまりにも恐れ多いと固辞したところ「ではカタカナでミカドにしなさい」と決まったそうです。ミカド金属と関係はありますか?沢田万三を創業者とするミカド電機工業、ミカド金属、当社の社長は親戚関係にあたります。詳しくはミカド電装ヒストリーをご参照ください。