お店(飲食店)の下水配管が詰まってしまい、床の排水溝から汚水が溢れてしまった。一昨年洗浄後の再清掃依頼。実は今回の依頼に対して12月30日配管洗浄に伺ったのですが、営業時間の都合で完全な詰まりが解消できずの再トライです。解消できなかった理由は、配管経路の途中に蛇腹ホースが刺さっており、その先が洗浄できなかったためです。NH05SUZU15を使用して、200Lタンクにお湯を張り、屋外マンホールから実施しました。NH05SUZU15の先端は、スズランノズルといわれる形状で、配管の曲がりを容易に乗り上げていく構造となっています。VU75-3m、以降VU50です。した固形状と成っており、温水圧で洗管ホース先端を前後させながら粉砕、熔解させながら、徐々に進めて行きます。配管経路が長いのと詰まりが酷いのとで、ノズルの進みに時間を要しましたが約2時間で貫通。通水確認の上、作業完了と成りました。排水パイプ途中に奥まで刺さった蛇腹ホースが排水経路を塞ぐ形と成り、床排水溝からの溢れを加速させてしまった。対象の蛇腹ホースは上流でどこにも刺さっていなかったため、全くの不要品であった。不要な配管が無いか確認。蛇腹ホースを刺す様な場合、アキレスジョイントを用い、配管合流ポイントの手前までの差込みとすべき事。Reserved.電話問い合わせメール問い合わせ。