実用試験結果ブラインが劣化しにくく、長寿命です。使用方法1システムにショウブラインを投入する前にシステムを清水にて洗ってください。配管内の汚れが多い場合には温水などによりフラッシング洗浄をおこなった後、ブラインを投入してください。2システム内を清浄にし、漏れがないか確かめた後、必要量のショウブラインを投入してください。※M-10の場合は、目的の凍結温度に合わせて、希釈して使用してください。6.5〜9.51)適正な性能保持ができるように,ブラインの管理を実施する必要があります。2)濃度の管理は,一年一回以上ショウブラインテスタ?にて行ってください。pHについては,一年に一回以上,簡易pH測定器などにて行ってください。3)確認した際,管理基準値を外れた場合は,ショウブラインの補充または水による希釈による調整を行ってください。pHが管理基準値を外れた場合は,pHの調整(アルカリまたは酸による調整)を実施してください。(この場合には弊社にご相談ください。