本文へジャンプします。3,000kg/h【使用燃料】天然ガス13A・LPG(プロパン・ブタン)※高圧仕様:天然ガス13A・LPG(プロパン)※高効率仕様にも対応いたします。※(4位置制御)0-20-50-100%の燃焼制御で、20〜30%負担時の効率を大幅改善。無駄な発停がなく大幅な省エネを達成。※ターンダウン比とは定格(最大)燃焼量と最小燃焼量の比を表します。「5:1」の場合は20%まで燃焼量を絞ることが可能です。ポンプはインバータ制御。低NOx排出量で環境負担低減NOx排出量=60ppm以下(O2=0%換算)先混合分割火炎バーナにより、定格時NOx=45ppm以下。