号数の違いによって大きく2種類があります。NB/NS型(10・16号)メーターの異常表示について異常を感知すると、メーター中央の赤ランプが点滅します。赤ランプが点滅してガスが使えない場合は、こちらの手順で復帰をしてください。NS型(25〜120号)メーターの異常表示についてメーター中央のランプが赤色か緑色で点滅します。NS型(25〜120号)は、合わせて液晶にも文字を表示します。ランプが点滅してガスが使えない場合は、こちらの手順で復帰をしてください。NS型(25〜120号)各種安全機能(遮断・警報)ガス機器の口火など30日以上連続してガスが流れ続けると、警報表示が出る場合がありますので、ガス機器をお使いにならない時は口火を消すようにしてください。NS型(25〜120号)は長時間ガスを連続してご使用し続けると、異常と判断してガスを遮断することがあります。遮断するまでの時間はガスメーターが自動で設定します。メーターに振動や衝撃を与えると、感震装置が働いてガスを遮断することがあります。メーターには異常な振動や衝撃を与えないようにしてください。お客さまへのお願いメーターガス栓は、通常時は閉めないでください。ガス漏れなどの異常の場合は必ず閉めてください。マイコンメーターの赤ランプが点滅していないか、定期的に確認してください。NS型(25〜120号)(PDF:580KB)有料オプションとして、「警報器との連動」の利用が可能です。関連情報ガスメーターの復帰方法すべてのガス機器が使えない場合の、ガスメーターの復帰方法をお伝えします。お客さま窓口一覧インターネットや電話、店舗等お客さま窓口をご案内しています。