製品概要EGジョイントは、一般配管ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。2005年から発売を開始した製品であり、改修工事や納期短縮が求められる現場でのご採用が多くなっております。従来、ステンレス配管は、専門的な施工技術や大がかりな設備を必要とされ、なおかつ、高額であることから特殊なプラントや病院などの施設でしか使用されておりませんでした。対して、一般配管への普及を目的に各種メカニカルジョイントが開発されることとなります。メカニカルジョイントと言えども、専用の電動工具であったり、パイプレンチなどの工具を必要とします。結果、工具調達や施工スペース、電源の確保などの煩わしさが付きまとうこととなります。EGジョイントは、専用工具、パイプ加工、溶接加工、ねじ切り加工などを必要としない驚異のスピード接合を可能とします。構造ステンレス鋼製(SCS13・SUS304相当)の継手本体の最奥にゴムリング(EPDM)が装着されており、パイプ(適用管)を適正位置まで差し込むことで水密保持効果が得られます。ステンレスタイプ及び口径によって二つの継手構造に分類されますエッジの抜け阻止構造エッジは、継手本体内部のテーバー構造によって、パイプが抜け方向に作用すると、くさび作用が働き、その阻止力をさらに高めます。エコロジー配管」を備えております。その上で、EGジョイントには、次の特長があります。作業時間が大幅に短縮されます一切の配管接合用工具を必要としません電源、火気、工具を使用しませんので、リフォーム工事に最適です施工時の通水前であれば、やり直しが可能ですパイプ取り外し接合完了後であっても、加圧前であればリムーバー(専用取外治具)で、継手端部のホルダーを押し込むことで、パイプ表面に食い込んだエッジを解除し、パイプを取り外すことが可能です。3459)に対応する「Aタイプ」、双方の管種を兼ねる「ラージタイプ」があります。水道法第4条の規定に基づき、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に適合することが必要です。EGジョイントの使用をご検討いただく上で、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていれば給水配管への使用が可能です。加えて、以下の項目に該当する場合のご使用検討時は、必ず、営業窓口までご相談ください。ご紹介となりますので、詳しい施工手順は、施工マニュアルをご確認ください。施工前に、必ずベンカンスタッフによる施工講習会を開催させていただきますので、ご用命ください。3448(Suパイプ)は、ロータリーカッターで切断します。3459(sch管)は、ハンドソーで切断します。0.5の面取りを行います。面取りが不十分なままのパイプを差し込んだ場合、ゴムリングを破損し、施工不具合となる場合がありますSTEP3差し込み代マーキング専用のラインマーカーで、パイプの管端に差し込み代をマーキング(けがき)します。継手に装着されたゴムリングを傷付けないように、必ず差し込む前に、シリコンスプレー(なめらかスプレー*)をパイプに塗布します。なめらかスプレーは、日本ヴィクトリック(株)製ですSTEP5パイプの差し込みパイプがゴムリングに突き当るまで、ゆっくりとまっすぐ差し込み、そこから更にマーキング位置まで差し込みます。STEP6接合完了の確認マーキング位置まで差し込まれていることを確認する。上記はBKD-04を使用した施工例です。他の工具を使用した場合は施工方法が異なります。詳しくはお問い合わせください。ベンカンが認定していない類似他社拡管工具でEGジョイントのパイプを拡管すると、不適合の発生につながりますので、決して使用しないでください。製品モルコジョイントダブルプレスBKジョイントIIBKジョイントEGジョイント冷媒配管シリーズCUプレスJPジョイントSUパイプ被覆ステンレスパイプ・モルコカバーCS変換ソケット絶縁フランジシリーズ専用工具類その他製品群PAGETOPContactステンレス配管に関するご質問・ご相談・ご要望などがありましたらお気軽にお問い合わせください。