信頼性と低い総ライフサイクルコストを実現するため、長期にわたって高い評価を受けてきました。LSの潜熱蓄熱交換器システムとシグマ・コントロール・スマートコントローラーと併せて次世代型最新ドライヤーを使用すると、エネルギー効率、コンパクト設計および使いやすさの面で新たな基準を設定します。省エネ制御により、部分負荷運転時に余分な冷却能力を蓄熱媒体に一時的に保存して、後で冷却に使用できます。その際、電力消費はありません。LS熱交換器システムのすばやい反応により、安定した圧力下露点を常に実現することができます。直観的操作:シグマ・コントロール・スマート電子コントローラーは容易に、直観的に操作できます。メッセージメモリー、部品ごとの運転時間計およびメンテナンス周期計が装備され、運転データの効率的な監視と分析が可能です。TCP通信モジュールを使えば、シグマ・エア・マネージャー4.0などのマスターコントローラーと迅速かつ容易にネットワークを構築できます。LS熱交換器システムの蓄熱チャンバーには、相変化物質が使用されています。蓄熱媒体の容量に余裕があるため、圧力下露点を一定に維持し、設置スペースを大幅に削減できます。フロー経路を最適化したため、圧力損失を最低限に抑え、SECOTECドライヤーの効率を改善しました。*この冷凍式ドライヤーシリーズには、温室効果フッ素化ガスが含まれます。631)に切り替わります。この切り替えの進捗状況に関するご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。W未満の消費に抑え、負荷の影響をほとんど受けません。その他の一般的なシステムとは異なり、余剰分の冷却能力を無駄にせず、蓄熱媒体の冷却に利用します。冷却が完了すると、低温の空気を圧縮空気乾燥に供給するため、余分な電力は不要です。新設計では、メンテナンス要件が最小限に抑えられ、保守作業を素早く容易に行うことができます。冷凍式ドライヤーの負荷は、乾燥する圧縮空気量(グレーの領域)に左右されるだけではありません。流入する圧縮空気の含水量にも大きく左右されます。含水量(水分)は温度が高いほど多いため、夏など周囲温度が高温の場合には(黄色の曲線)、冷凍式ドライヤーの負荷が大幅に高くなります。これとは逆に、冬に温度が低下すると(青の曲線)、冷凍式ドライヤーへの負荷は低くなります。温度が変化しても圧力下露点を一定に維持するため、冷凍式ドライヤーはピーク負荷時にも十分な性能を発揮するよう設計する必要があります。予備の容量も考慮しておかなければなりません。%の負荷範囲で運転されます。SECOTECの蓄熱制御では、どの負荷範囲でも必要なエネルギーしか使わないため、大幅な節減効果を達成します。%の範囲で変化します。従来の部分負荷制御システムとは異なり、SECOTEC蓄熱制御はどの負荷でも電力消費量に合わせて最適に調節します。%エネルギーコストを節減できます。従来のシステムとは異なり、SECOTECドライヤーの蓄熱媒体は常に低温に保たれます。そのため、始動時でも圧縮空気を効果的に乾燥できます。蓄熱媒体の周囲には高品質の断熱が施されているため、エネルギーの使用量を最低限に抑えることができます。SECOTEC冷凍式ドライヤーを使うと、最高のエネルギー効率で圧縮空気を乾燥でき、高容量の蓄熱媒体により装置にやさしい運転が可能です。摩耗を抑えた運転で最適の乾燥SECOTEC冷凍式ドライヤーは、どの負荷でも圧力下露点を一定に保ちます。°C(達成可能な圧力下露点と同等)の温度まで冷却でき、その際、空気中の水分は凝縮しません。周囲温度が高い場合にも、下流の圧縮空気システムと消費装置を最適に保護します。運転モード切替型で追加の蓄熱媒体を装備しない従来の冷凍式ドライヤーでは、熱交換材を蓄熱媒体として利用します。そのため、従来のドライヤーは冷媒コンプレッサーとファンモーターの電源を頻繁に切り換えて、求められる冷却性能を維持する必要がありました。切り換え頻度と摩耗を抑えるため、圧力下露点が比較的高い場合には、冷媒回路の電源が常にオンの状態です。これにより圧力下露点が変動し、乾燥性能が損なわれます。%に維持しても、腐食が発生するおそれがあります。結露がない場合にも腐食が発生することがあります。これに対して、SECOTEC冷凍式ドライヤーは高容量の蓄熱媒体を備えているため、材質にやさしい運転が可能です。TCPモジュールを取り付けると、SECOTEC冷凍式ドライヤーをシグマ・ネットワークに統合することができます。圧縮空気システム全体を監視して、需要に基づいた予防保守の基礎を構築その成果:最低限のコストで稼働時間を最大限にまで延長します。このほか、シグマ・エア・マネージャー4.0を通じて、冷凍式ドライヤーの重要な運転パラメーター全般を入手できます。圧縮空気システムのP&I図に警告とアラームが色分けで表示されます。ドライヤーアイコンをクリックすると、重要な運転パラメーターとメッセージテキストすべてが、プレーンテキストで表示されます。LS熱交換器システムが搭載されています。潜熱蓄熱媒体は相変化物質で構成されています。圧縮空気が材質を融点まで温め(蓄熱媒体の排出)、その過程で溶解潜熱を吸収します。通常の比熱容量(相変化なし)をはるかに上回る大量の熱をで吸収します。%蓄熱媒体が少なくて済みます。主なメリット:大きな蓄熱量で圧力下露点を一定に保ち、材質にやさしい運転で、設置スペースも大幅に削減することができました。Plus」と相変化物質による革新的制御コンプレッサーには圧縮空気乾燥用の冷媒が備えられ、蓄熱媒体を冷却します。蓄熱媒体はある一定の温度で凝固するため、冷媒から大量の熱が導入されます。次に、カットアウトポイントに達するまで、冷媒により蓄熱媒体を冷却します。冷媒コンプレッサーの電源はOFFになっています。その後、蓄熱媒体から冷風を送って圧縮空気を乾燥し、これに伴い蓄熱媒体自体の温度は上昇します。蓄熱媒体はある一定の温度で溶解し、湿った圧縮空気から大量の熱を吸収します。蓄熱媒体の温度は、コンプレッサーのカットインポイントに達するまで上昇します。実現し、価値を保持します。機械工作所から世界最大手の圧縮空気システムメーカーへと成長したケーザー社の詳細をご覧ください。KOMPRESSORENクッキーはサービス提供に役立ちます。当社のサービスを利用すると、クッキーの使用に同意したものとみなされます。次のリンクをクリックすると、クッキーに関する詳細をご覧いただけます。クッキーに関する詳細情報をご覧ください。すべてのCookieを許可する。