製品概要CS変換ソケットは、その両端にパイプを差し込み、専用締付工具でプレスすることで、建築用銅管から一般配管用ステンレス鋼鋼管に変換することが可能です。ステンレス配管や樹脂配管の普及に伴い建築銅配管による施工は大幅に減っていると言われております。ストック配管で捉えた場合、まだまだ銅配管の割合は多く、それだけにリニューアル工事の頻度が高まっております。既設配管の銅管を切断して、ステンレス配管に切り替える場合、銅管側にオスアダプタをはんだ付けする必要があります。既設配管のはんだ付けは、高所や狭所など適正な作業スペースが確保できなかったり、火気を使用することにより火災の心配や、水切りなどの前処理の必要性から手間の掛かる工事になってしまいます。CS変換ソケットは、リニューアル工事において、既設の銅配管からステンレス配管に切り替える上での問題を解決致します。構造オールステンレス鋼製(SUS304)の継手本体の端に設けられたカール部に、耐熱性ゴムリング(ブチルゴム・IIR)が装填されています。建築銅管側は、管端に銅製のインコアを装着したパイプを適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ十分な強度と水密保持効果が得られます。一般配管用ステンレス鋼鋼管側は、ダブルプレスとなっておりますので、詳細は、同製品ページでご確認ください。銅配管からステンレス配管へのリニューアル工事に最適です。はんだ付けが不要で、均一接合が可能です。専用締付工具(充電式あり)により、作業時間が大幅に短縮されます。火気を使用せず、水切りなどの前処理の必要がありません。3448)に変換することを目的としております。既設の銅管に損傷がなく、管厚、真円度など規格に適合していることをご確認ください。その他、詳細は、営業窓口までお問い合わせください。水道法第4条の規定に基づき、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に適合することが必要です。質基準」を満たしていれば給水配管への使用が可能です。加えて、以下の項目に該当する場合のご使用検討時は、必ず営業窓口までご相談ください。ご紹介となりますので、詳しい施工手順は、施工マニュアルをご確認ください。施工前に、必ずベンカンスタッフによる施工説明会を開催させていただきますので、ご用命ください。3300)をロータリーカッターで直角に切断します。パイプの切断面をリーマーやヤスリでバリ取りを行い、サイジング(管端矯正)を行います。STEP2差し込み代マーキング専用のラインマーカーで、パイプの管端に差し込み代をマーキング(けがき)します。大径はインコアを差し込んだ状態でマーキングしてください。大径用(32~40A)STEP3インコアの装着パイプにインコアを装着します。インコアを装着することで、適正強度を発揮しますので、必ず装着の有無を確認して下さい。STEP4差し込み代の確認とパイプの差し込み継手本体の[銅側]とマーキングされている側に、ゴムリングを傷付けないように、インコアの装着を確認したパイプを差し込みます。STEP5プレス作業※ベンカン認定の専用締付工具で指定箇所をプレスします。六角ゲージで正しくプレスされているのかフレア部とセーフティーエッジ部の2箇所を確認します。専用締付工具の不適合を確認する意味でも必ず実施してください。ベンカンが認定していない類似他社締付工具でCS変換ソケットをプレス接合すると、不適合の発生につながりますので、決して使用しないでください。継手本体にパイプが差し込みにくい場合は、使用を中止し、営業窓口までご相談ください。小径対応(15A×13Su・20A×20Su)充電式その他の専用工具類については、こちらをご参照ください。製品モルコジョイントダブルプレスBKジョイントIIBKジョイントEGジョイント冷媒配管シリーズCUプレスJPジョイントSUパイプ被覆ステンレスパイプ・モルコカバーCS変換ソケット絶縁フランジシリーズ専用工具類その他製品群PAGETOPContactステンレス配管に関するご質問・ご相談・ご要望などがありましたらお気軽にお問い合わせください。