Shower本システムは,空調室外機のアルミフィンへ散水することにより、空調効率を向上させ、消費電力及び電力料金を削減する装置です。従来の空調室外機への散水装置は水道水を散水していた為、水道水中に含まれるカルシウムやマグネシウム等のスケール成分が熱交換器のアルミフィンに付着し、トラブルの原因となっていました。showerはRO膜でスケール成分を除去した水を散水することにより,従来技術のデメリットを解消致しました。冷房工程において,室内機から戻ってきた冷媒気体は、室外機での圧縮・冷却を経て液化する際に、室内で蒸発潜熱として取り込んだ熱を屋外へ放出します。外気温の高い夏季では、冷却不足により圧縮・冷却の効率が下がり、消費電力が上昇します。その際に熱交換器のアルミフィンへ散水することによって冷媒の冷却を助け、空調機の消費電力を下げることができます。散水による電力削減は、高温時ほど効果が高く、最大需用電力を低下させる効果が大きい為、電力基本料金を大幅に下げることができます。省エネ法改正により、企業単位のCO2削減が課題です。電力コストを抑えることで、CO2排出量の削減に貢献することが出来ます。自社製造の膜モジュールを使用しているため、安定した高品質と低価格での提供が可能です。857個(1710kw)扇ノズル仕様で10馬力の室外機に1:1の間欠散水を行った場合の台数です。霧ノズル仕様で10馬力の室外機に連続散水を行った場合の台数です。設置できる室外機台数は、アルミフィンの形状によっても異なります。showerシステムは逆浸透(RO)膜を使用し,水道水を純水化し,紫外線で殺菌した後に散水します。下記の写真は水道水を散水した場合(左)とRO純水を散水した場合(右)とを比較しています。水道水では左の写真の様にスケールの付着が認められましたが,純水を散水した右写真のアルミフィンにはスケールの付着は認められませんでした。本システムを最も長く使用して頂いているお客様では,約4年間の散水実績がありますが,スケール付着・アルミフィンの腐食等のトラブルはありません。水道水を散水した場合のアルミフィンスケールによりアルミフィンが閉塞しています。散水開始の状態を保っています。以下の【散水水質基準】で定められた水質分析検査を散水期間(1シーズン)に一回の11項目に一般細菌検査を加えた12項目を実施します。