2)回収率について比較した。CFU/100mlの菌液を検体とし、1遠心法では200mlの菌液を遠心分離し、沈渣に水2mlを加え濃縮菌液とした2ろ過法ではマグネチックフィルターファンネル(日本ポール)を使用し、500mlの菌液を孔径0.45μlの滅菌メンブランフィルターでろ過後、フィルター上の菌を滅菌水5mlで洗い流し濃縮菌液にした。12で得た菌液を100μlづつB-CYE培地に塗布した。3取り付け法はマイクロファンネルプラス(日本ポール)を使用し、100mlの菌液を孔径45μmの滅菌メンブランフィルター(黒)でろ過し、フィルターを直接B-CYE培地に貼り付けた。1〜3をそれぞれ35°Cで乾燥を防ぎ10日間培養、計測した。結果1)操作法(時間)1遠心法200mlの菌液を一度に遠心出来ず2回に分けて遠心、約140分を要した。2ろ過法要した時間は30分だったが前日からの器具の滅菌作業などが必要であった。3取り付け法30分を要した。2)回収率A〜Cの3濃度とも貼り付け法が最も優れていた。以上の結果から取り付け法が最も容易に短時間で検査が出来、安定した回収率を得られた。環境中の水の検査では酸処理、熱処理では処理出来ない雑菌も遠心法、ろ過法に比べ拾いやすくなるため、それに対する対策が必要と思われる。安心・安全な水の環境を守り続けています。最適なソリューションをお届けします。アクアス社員が紹介します。