Services計画概要プットニーセントラル校(K-8グレード)はバーモント州Putneyに立地する。1996年に成された。Cとして区分され別々の暖房ゾーンとなっている。データロガーは各々のボイラーの1日当たり稼働時間を測定するためオイルバーナ付近に取り付けられた。燃料分配はバーナ稼働時間と燃油の熱量の積で計算された。その後で燃料分配は相対暖房効率と各々のゾーンの燃料消費を求めるためにBtu/ft2-Yearに換算された。Day)に置き換えられた。この換算によってHDDに対して調整された暖房効率が示すことができる。その数値が5より小さければ建物の暖房効率は良好ということとなる。反対に数値が5より大きければ改善の余地があるということを示し、更なる調査と改善が要求される。そのエネルギー監査はプットニーセントラル校で2008年に実施された。700ソフトウェアを使ってコンピュータでモデル化された。評価はそのコンピュータモデルとデータロガーでの測定換算値を比較した。コンピュータモデルは関連事項を予測して作成されたが、予想された建物の暖房性能は正しくないことが分かった。結果としてコンピュータモデルはデータロガーで得たデータを使った計算値と比べ7~42%の相違があった。C各々のボイラーに取り付け、2009年4月1日に記録を開始し5月7日にデータを回収した。ボイラーAは1957年と1964年に建設された体育館とフロントウィング棟を、ボイラーBは1974年建設の中央棟、ボイラーCは1994年建設のウィング棟のために稼働している。ボイラーAは燃焼終了後1分間のパージサイクルがあるため、この時間はバーナ稼働時間から差し引いた。データの分析は記録期間中最も寒い日であった4月13日を選んで行った。その日の最高気温は39.3°F(4.0°C)、最低気温31.0°F(-0.6°C)であった。2009年4月13日の燃油消費量と燃料分配を表1に示す。100.0年間燃料消費量14,500ガロンで推定した各ゾーンの年間燃料分配と熱負荷を第2表に示す。–(注記)ft2はボイラーがサービスする暖房区画面積。