大まかな基本的なとろこでのお話とさせていただきます。NationalのWN5061と書いてあります。これが上下で2つの所(照明用)と下が換気扇のタイマースイッチ(WN5292)の所があります。次のいずれかのことが考えられます。回路自体に問題はございません。そのままお使い続けて大丈夫です。交換していたら元に戻したつもりがなんだか混乱してしまい申し訳ありませんでした。コンセント(WNP1302MWP)や1つだけのスイッチ(WN5061)は白と黒の線のみで間違いないのですが、赤がでてきて自信がなくなりました。差し間違いがあれば照明が点灯しないかショートしたりするのでしょうか?正常に動作しているようなら大丈夫とのことで安心しました。ありがとうございます。赤い線と白い線は穴の上下もスイッチの上下も関係なく差し込めるのでしょうか?当方しろうとで混乱しております。ちなみに電気は無事つきました。教えて下さい宜しくお願い致します。スイッチの種類についてはご記入がございませんでしたため大まかな基本的なとろこでのお話とさせていただきます。1つのスイッチに線が3本つなげられているということは次のいずれかのことが考えられます。1)1つのスイッチから複数の照明などの機器につながっている2)3路スイッチや、その他の機能スイッチのための回路になっている赤と白の線が、上下異なった穴に差し込まれていたとしても照明などの機器が正常に動作するのであれば回路自体に問題はございません。線をスイッチに差し込んでいただき、正常に動作するようであればそのままお使い続けて大丈夫です。19:30:57Nationalの15A300vのスイッチ(上下2ヶ所)が壊れてホームセンターで同じ物を購入し交換したのですが、何ヶ所かあるスイッチの裏側を見たところ上のスイッチの4ヶ所ある穴に、黒い線は向かって左上の穴に、渡りの線は上スイッチは左下に、下スイッチは左上に、とどれも共通なのですが赤の線は上スイッチの右上のもの、白い線が下スイッチの右上のものの他に赤の線が下スイッチの右下のもの、白い線が上スイッチの右下のものがあり赤い線と白い線は穴の上下もスイッチの上下も関係なく差し込めるのでしょうか?当方しろうとで混乱しております。ちなみに電気は無事つきました。教えて下さい宜しくお願い致します。松下ひかるスイッチこれは、パイロットランプ(LED)付きスイッチの様に2線では灯りはつかないのですか?ACが必要なのですか?ひかるスイッチに組込まれていますパイロットランプはスイッチにもうひとつ照明が組込まれていると考えると分かりやすいかと思います。[電源100V]―[片切スイッチ]┬[パイロットランプ]―[接地側]└[照明器具]―[接地側]ひかるスイッチは、この片切スイッチとパイロットランプが組み合わされたものとなります。したがいまして、ひかるスイッチにつなぐ銅線は3本になります。既設の片切スイッチからのお取り替えですと、パイロットスイッチを利用するのがよろしいかと思います。パイロットスイッチは、電流が流れている時にLEDが光る仕組みになっています。パイロットスイッチは、接続します負荷容量に合ったものをお選びいただく必要がございます。LEDの明るさが非常に暗くなったり点灯しないなどの症状となるためです。ひかるスイッチは接続する負荷容量には関係しません。これは、あくまでももうひとつ照明器具を接続した場合と同じ回路となっているためです。3つスイッチが付いています。松下電工のフルカラーシリーズです。換気扇のスイッチは単純なON/OFFなのですが、これをタイマー付きに替える事は出来ますか?スイッチだけを替えるか、出来ればワンプッシュで規定時間後に電源が切れると良いのですが。スイッチのカバーや内部の配線は替えないで済む方法を教えて下さい。現在、松下電工のフルカラー片切スイッチが換気扇のスイッチとして取付けられているのであれば、「WN5292K」はいかがでしょうか。1)スイッチ1個分の大きさです。2)つまみを回して操作します。3)換気扇の連続運転ができます。4)時間セットは最大120分まで、つまみを回して設定します。5)片切スイッチからの交換であれば、配線のつなぎ方は一緒です。6)ご質問にお書きいただきましたワンプッシュ式ではありません。ご要望内容の通りではございませんが、それに近い商品ではないかと思います。3つスイッチが付いています。松下電工のフルカラーシリーズです。換気扇のスイッチは単純なON/OFFなのですが、これをタイマー付きに替える事は出来ますか?スイッチだけを替えるか、出来ればワンプッシュで規定時間後に電源が切れると良いのですが。スイッチのカバーや内部の配線は替えないで済む方法を教えて下さい。キッチンのフード付き換気扇なんですが、スイッチをオフにしたらタイマー(3分ぐらい)で止まるようにできないのでしょうか?できるんであれば、どのようにしたらいいのか教えていただけませんか?松下電工から出ております配線器具を利用します。一時点灯スイッチ「WN5472K」と片切スイッチ「WN5001」とを組み合わせます。結線の配線図は、下記メーカーサイトをご参照ください。Acrobat(R)が必要です)片切スイッチをONにすると、換気扇は動作し続けます。片切スイッチをOFFにすると、設定時間後(0~5分)停止します。一時点灯スイッチを押すと換気扇は動作し、設定時間後に停止します。リレー内蔵式など、換気扇の種類によってはご使用いただけない場合がございますので、その際はご容赦ください。現在トイレには、トイレの電気をON/OFFするスイッチと、換気扇をON/OFFするスイッチと2つついています。スイッチひとつで換気扇と電気がON/OFFできてタイマー付きのスイッチに交換したいのです。現在のスイッチは、電気と換気扇から各々2本の配線が出ています。松下電工から「WTC5383W」が発売されております。接続します換気扇の種類により、ご利用いただけない場合がございます。「WTC5383W」の結線方法は次の通りです。[電源100V]-(0)[WTC5383W][WTC5383W](2)-[トイレ換気扇][WTC5383W](1)-[照明器具]それぞれの銅線を、該当します番号に差し込みます。三菱、松下や東芝などの各社の製品を選ぶ場合、型番がxxx-25-xxxという25cmの換気扇を選べば現在の壁穴にはどこのものでも寸法的に問題なく取り付けられるのでしょうか?ご質問の通りです。羽根直径25cmの機種、埋込寸法30cm角をお選びください。現在のものは「排気・連動式シャッター、引きひもで入/切、キッチンフード内組込」の物ですが、「スイッチで入/切」に変更することは可能でしょうか?変更は可能ですが、現実的な対応とは申し上げ難い面がございます。換気扇を入/切するためのスイッチをどこかしらに設けなければなりません。そのためには、壁の中や天井部分にある配線を変更する必要がございます。キッチンリフォーム時であれば問題ございません。換気扇単独のお取り替えですと、かかる金額や手間、その工事内容のバランスを考えますと、現在の換気扇と同等機種とのお取り替えというのが、最も多いご依頼内容となります。17:23:01現在トイレには、トイレの電気をON/OFFするスイッチと、換気扇をON/OFFするスイッチと2つついています。換気扇がタイマー付きでないので、スイッチひとつで換気扇と電気がON/OFFできてタイマー付きのスイッチに交換したいのです。現在のスイッチは、電気と換気扇から各々2本の配線が出ています。(1990年製造)が壊れたので、取り替えたいと思います。廊下のほたるスイッチのランプが消えてしまいました。いくつかの原因が考えられます。上記に思い当たるところはございますでしょうか。点灯していても非常に暗い、といった症状となる場合がございます。22:39:59居間にある2ランプのほたるスイッチ交換しました。廊下のほたるスイッチのランプが消えてしまいました。(居間のほたるスイッチは上側で、廊下のほたるスイッチは下側です)交換したほたるスイッチと、以前からついているほたるスイッチはメーカーが違っています。こんにちは、素人の私でも判るように階段の三路スイッチの配線の仕方を教えて下さい。照明器具の点灯のための基本からご説明いたします。照明器具を点灯させるための基本は次の通りです。[電源]-[照明器具]-[接地側電源]上記が基本ですが、このままですと照明器具は点灯したままですので、途中に入/切するためのスイッチを設けます。[電源]-[片切スイッチ]-[照明器具]-[接地側電源]3路スイッチとする場合は、ここの片切スイッチを3路スイッチに置き換えることになります。[電源]-[3路スイッチ]=[3路スイッチ]-[照明器具]-[接地側電源]2つあります3路スイッチの間は、配線は2本になりますため「=」で示したました。上記の説明で、ご理解いただけましたでしょうか。21:12:11こんにちは、素人の私でも判るように階段の三路スイッチの配線の仕方を教えて下さい。今度物置の2階に住むことになり、下の階でつけていた階段の電器を2階でも消したいので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。三路スイッチと三本の黒・赤・白のコード線を使うことは判るのですが・・・(^_^;)よろしくお願いいたします。15:00:13件名にお書きいただきましたご質問からお答えいたします。フルカラーとコスモシリーズの取付枠には互換性はありません。同じではなく、取り付けはできません。したがまして、専用の取付枠が必要になります。蛍光灯が点灯する様に松下電工のフルカラーが付いています。上の換気扇タイマーが壊れたので、換気扇タイマーを取り替えたいのですが、どの様な商品を買うのでしょうか?教えて下さい。換気専用タイマー、プレート、取付枠、その他必要に応じましてはさみ金具をご購入いただくことになります。コスモシリーズは配線器具としまして、プレート類、スイッチ類、コンセント類など幅広くご用意されています。タイマーもスイッチのひとつとして、コスモシリーズからお選びいただくことができます。蛍光灯が点灯する様に松下電工のフルカラーが付いています。上の換気扇タイマーが壊れたので、換気扇タイマーを取り替えたいのですが、どの様な商品を買うのでしょうか?教えて下さい。利用させていただいて非常に気持ちよかったです。ありがとうございました。ご利用いただきまして、まことにありがとうございます。ご利用を心よりお待ちいたしております。それとも、シングルを二つ並べるのでしょうか?取付枠を横に並べる必要がある場合、おっしゃる通り並べることになります。取付枠をご覧になりますと、肩の部分にかぎ状の切り欠きがあることと思います。その切り欠き部分を横の取付枠とつなげるように合わせてご使用ください。図で示すことができれば、一目でご理解いただけるところなのですが、ご用意することができませんでしたので、申し訳ございません。現物を手にしていただければ、上の説明でご理解いただけるものと思います。このたびは、ホームページの作成までいただきまして、まことにありがとうございます。交換作業でのお喜びいただいてる様子が目に浮かぶようです。05:04:22今回、コスモシリーズワイド21のスイッチを購入しました。「電げっと」さんでは、ズバリリストアップされており、スムースに購入することができました。「商品のご到着まで、楽しみにお待ちくださいませ。暖かさが感じられ、非常に好感が持てました。荷物の追跡システムとも連携しているので安心感もあります。利用させていただいて非常に気持ちよかったです。ありがとうございました。一つ製品についての質問です。それとも、シングルを二つ並べるのでしょうか?あと、他の方のご参考になればと今回の購入製品の施工の様子をまとめました。よろしければご覧ください。ほたるスイッチ、電灯等の交換をしたいのですが、もとのブレーカーを落とすと他の電灯も消えてしまうので、電気工事士のみなさん、なにか良い方法がございましたらお教えねがいます。スイッチの交換や直結式の器具の取替えの場合、100Vでしたら、おっしゃる通り、ブレーカーを落とさずに工事を行う場合がございます。電気工事士の見習いをされてるとのことですので、まずは先輩の方の工事の仕方などを実際に目で憶えたりして、経験を積んでいただくのがよろしいかと思います。掲示板という性格上、管理している者としましてはお伝えすべきか悩むとこころがございますので、ご理解いただきますようお願いいたします。お力になれなくて、申し訳ございません。08:32:52ほたるスイッチ、電灯等の交換をしたいのですが、もとのブレーカーを落とすと他の電灯も消えてしまうので、電気工事士のみなさん、なにか良い方法がございましたらお教えねがいます。質問なのですが、この5C-FBとS-5C-FBのケーブルは両方とも屋外で使用しても大丈夫でしょうか?戸建住宅で屋根置き設置からの引き込み、ベランダからの引き込みでしたら屋外でご使用いただけます。F型接詮等は5C-FBとS-5C-FB両方同じ物が使えるのでしょうか?同じ5C用のF接栓をご利用いただけます。15:28:06回答ありがとうございます。掲載されているケーブルはテレビ用なのでしょうか?ご質問の通りです。監視カメラからの信号を送るためにも使われています。衛星放送を受信する際に多く使われます。「5C-FB」も遮蔽性に優れております。「S-5C-FB」はほとんど白に近い薄いグレーです。・メーカーはどこなのでしょう?どちらの同軸ケーブルも関西通信電線になります。他のメーカーの場合もございます。Re:電材を探してます。屋根の上のアンテナを屋根の隅から支線で引っ張るための固定する金具を探しています。そのような金具はありますか?サン電子から樋を避ける支線引留金具としまして型番「SBK-1」が発売されています。定価は870円(税別)です。13:59:50屋根の上のアンテナを屋根の隅から支線で引っ張るための固定する金具を探しています。具体的には屋根の下の柱からトイを避けて瓦の上まで出ればよいのですが、そのような金具はありますか?よろしくお願いします。00:00:50既存の三路スイッチは、0は黒線、3が白線、1に赤線がほとんどでした。数箇所だけ3と1が赤、白になっていたので何か意味があるのかな?と思っていました。0の黒線は絶対ですが、1と3の配線の順番は特に気にすることは無いと言うことなので安心しました。ありがとうございました。1赤、3白を1白、3赤に変更したら何か不具合はありますか?スイッチの裏にあります銅線を差し込む番号から、3路スイッチのことであると推測いたしました。3路スイッチの場合は、「1」と「3」を入れ替えても不具合はございません。「0」は電源側、あるいは負荷側につながる銅線を差し込むところですのでここだけは変更なさらないよう、お願いいたします。00:40:27ほたるスイッチに交換したいのですが、既存のスイッチの裏を見ると0に黒の線、1に赤の線、3に白の線が繋がっていて、何箇所だけ1に白の線、3に赤の線の個所もありました。何か違いはあるのでしょうか?1赤、3白を1白、3赤に変更したら何か不具合はありますか?初歩的な質問ですみませんが教えて下さい。そのまま(ひかる)の番号と同じように(パイロットほたる)を繋ぎ換気扇をOFFにするとブレーカーが落ちました。ひかるスイッチは3線式です。ほたるスイッチは片切・3路・4路のいずれかです。ひかるスイッチからほたるスイッチに交換しました場合は、ブレーカーは落ちてしまいます。電源側(おそらく黒)を「0」に、負荷側(おそらく赤)を「1」に指し込み、接地側(おそらく白)をビニルテープで厳重に巻きどこにも差し込まず、動作確認をしてみてください。動作を確認していただき、すみやかにひかるスイッチに交換してください。結線の際は、ブレーカーを切るなど、安全面には充分注意していただくことをお願いいたします。20:56:05ナショナルのフルカラーの(3線式ひかるスイッチ)+(2路片切スイッチ)をコスモ21シリーズの(パイロットほたる)+(片切パイロット)に変更したい。そのまま(ひかる)の番号と同じように(パイロットほたる)を繋ぎ換気扇をOFFにするとブレーカーが落ちました。ネットで買い物しました。インターネットでのお買物で、当サイト「電げっと」をお選びいただきまして、誠にありがとうございます。お喜びいただけたというお客様のお言葉が、何よりの励みでございます。インターネットでのお買物を安心してお楽しみいただけますよう、これからも努めてまいります。ネットで買い物しました。おまけに「発送しました」と言う連絡まで頂いて驚きました。”電げっと”の細かい対処は客としての私達を安心させてくれます。02:05:42ネットサーフィンをしていて、初めて来ました。ご感想をお寄せいただきまして、たいへんありがとうございます。ルームドライヤーは、密閉度の高い鉄筋コンクリートのマンションには、とても重宝するものと思います。各住戸の面する方角や風の通り道から離れたお部屋などどうしても湿度が高くなってしまう場合がございます。そのような時には、ルームドライヤーが活躍することでしょう。今回はご購入いただきまして、誠にありがとうございます。今後とも「電げっと」をご利用いただければ幸いでございます。07:40:19すばやい対応に感謝、今すぐ欲しい商品が、お買い得でしたので、喜んでいます。この商品は、マンション住まいの方におすすめですね。コストダウンでき非常に満足致しました。ご感想をお寄せいただきまして、まことにありがとうございます。ご満足いただけましたことを、とても嬉しく思っております。工事を伴う場合には、金額もさることながら工事の内容やお支払方法につきましてもお客様の気になる点であることと思っております。これからもお客様のお声を取り入れまして努力してまいる所存でございます。夕方注文して、1/21届きました。帰って寒風が吹く中、取り付けしました。F型端子を作って順番に取り付けし、最後に電源をON見事に綺麗な画面になりました。それまでは、卓上用ビデオブースターで、縞模様が少し入る状態で結構切れだったのですが、なお一層綺麗な画面になりました。テレビで、UHFとBSアナログがクリアーに写ります。今後は、BSデジタルチューナーをゲットしたい。BSのレベルは77から80くらいで、ブースターのゲインを変えてもあまり変化なし。UHFは、縞模様やゴーストが出るチャンネルがありましたが、ブースター最高出力で、ゴーストもかなり改善されました。今までは、卓上ブースタ30dbでしたので、思い切って40db型にしました。出力を最高にしても、30、33チャンネルあたりの番組は少しノイズが入ります。高いチャンネルは全く問題ありません。根本的なゴーストの解消は温かい日中にチャレンジします。到着してすぐの作業なのでこの辺で。17:28:45アパート経営の者ですが、価格に魅力を感じお願いいたしました。システムも電話対応も信頼出来ましたし店子様との関係も全く問題なく終了し非常に助かりました。今後、順を追って取り替工事をする予定です。コストダウンでき非常に満足致しました。考えていますが可能でしょうか?照明器具の入/切を片切スイッチあるいは3路スイッチで行っている場合、そのスイッチを「WTK1811W」と取り替えてご使用いただくことができます。お取り替えには電気工事士の資格が必要ですので、詳しくはお近くの電気店もしくは電気工事業者にお問い合せください。配線はされていますが、どの照明とも繋がっていません。これを無くしてWTK1811Wとスイッチ1つを付けようと考えています。16:13:43現在3連そスイッチが付いているところに【WTK1811W】の設置を考えていますが可能でしょうか?可能な場合、スイッチ1つ分の電線が余るのではないかと思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?可能であればアドバイスお願い致します。