台数制御盤【マルチローラー®EX】コンプレッサー運転制御の効率向上は、生産性向上の面だけでなく、省エネルギー、省力化の面からもますます重要なポイントになっています。このようなニーズにおこたえするため、複数台の圧縮機を効率的に制御することのできる台数制御盤【マルチローラー®EX】をご検討ください。従来機種に比べ、いちだんと小型・軽量になり、さらに高機能を追求しました。サポートエアドライヤー、冷却水ポンプ、オイルクリーナなどの圧縮機周辺機器も制御し、更に省エネ効果が発揮できます。(MRマネージャー)オフィスから圧縮機の運転状況をリアルタイムでモニタリングできます。従来方式の集約型か、RS485接続による通信制御方式(組み込み型)が選択できます。2000series(Vtype除く)は圧縮機側改造が不要です。既設のHISCREWやDSPも対応可能です。RS-485マルチドロップ接続で圧縮機を最大12台(合計)まで増設可能です。組み込み型RS-485マルチドロップ接続により現地配線が簡単です。圧縮機3台から最大12台(合計)まで増設可能です。圧縮機組込型のため制御盤の設置場所が不要です。対話型インターフェイスにより簡単に操作できます。(2)ウィークリースケジュール運転機能1週間の台数制御運転のスケジュールを設定可能です。(3)3パターンの制御方式2ループ制御でVtype機との組合せを容易にしました。吐出し空気量の異なる一定速圧縮機の3台の例(ターンバック制御は一定速圧縮機限定です。傾き演算で到達点を予測することで、起動のタイミングを早くし圧力低下を抑制します。設定の場合、電源が復旧すると必ず台数制御を再開し、圧縮機に運転指令を出力しますので、圧縮機のメンテ等を行う場合は必ず圧縮機を単独設定とし、ブレーカをOFFにした後作業を行ってください。電気関係についてDSP-Vtypeを組み合わせた場合は、必ずDSP-Vtypeとマルチローラー®EXの電源系統を同一にし、瞬停時に両方共電源OFFとなるようにしてください。圧縮機とマルチローラー®EXは、同一電源系統とし、ブレーカを各々に設け配線することをおすすめします。マルチローラー®EXの場合は通信用ツイストペアケーブルを使用してください。各圧縮機とマルチローラー®EXのアースは確実に地中に接地し、特にVtypeのアースは他のアースとは別に地中に接地してください。対象機についてVplusのPQワイドモード機能は使用できません。