電源出力の自在なコントロール機能(CVCF機能)出力電圧を自在にコントロール出力電圧を100V〜120V間で1V単位(200~240V間で2V単位)で自由に設定することが可能です。100V環境下でもUPSを経由することで昇圧し、120Vの電源を出力可能です。固定UPS入力側の電圧・周波数に影響されずに、ユーザ側で設定した電圧・周波数でUPS出力することができます。ソフトスタート機能UPS起動時に出力電圧を徐々に上げて負荷に電力を供給する機能です。この機能により、起動時に渦電流検出レベルに達するような突入電流が大きい負荷でもトリップせず安全に起動が可能となります。幅広い入力電圧AC85~144V(AC170~264V)に対応。バックアップに切り替わる回数が少なくなるため、不要なバッテリ電力の消費を抑えてバックアップ時のバッテリ残量不足を防ぎます。120V環境下でもバックアップに入らずに連続運転できますので、海外で国内の100V機器を使用することもできます。正弦波ですので、どのような負荷でも安心して幅広くお使いいただけます。ノイズ・高調波をカット常時コンバータ・インバータ回路を経由して出力しているので、入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等をカット。常にクリーンな電源を出力し、バックアップする機器を守ります。抑制し、力率を1.0に近づけると共にクリーンな電流になります。停電の場合、バックアップ出力を3系統に分けて出力できます。2.0kVA以上は端子台パネルをはずすと中に端子台があるので、配線工事を行う場合でも簡単にセットアップできます。●入出力が単相200Vのタイプです。100Vの出力も可能です。●1.0kVA、5.0kVAのタイプをラインアップしています。※1)増設バッテリユニットを増設した場合は除きます。※2)交流出力電圧はFREQSHIP、UPSSETにより1V単位(200Vタイプは2V単位)で任意に設定可能です。(工場出荷時設定は、100Vタイプ:100V、200Vタイプ:200V)※3)UPSが過負荷状態の時バックアップへは切り換わりません。円)すべての配送方法と送料を見るすべての配送方法と送料を見る※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。対象エリア外へのご注文は、毎日15:00までのご注文で翌日の配達となります(あす楽)。入会特典ポイント利用後のお買い上げ金額(小計){{actualPrice}}円カードへのお申し込みはこちら※21:00〜翌9:00のお申し込みについては翌9:00以降に入会審査を行います。※この特典進呈には上記遷移先のページからのお申し込みが必要です。Equipment・green・goods・About・Recruit・Blog・Contact。