サン設備工業のブログ担当高田佳和です。ブログ名のmarioとはゲームキャラクタ-「スーパーマリオ」のマリオから付けました(が、変えるかも)。マリオの本職はパイプマンです。配管工事をしている私の仕事と趣味の写真などを織り交ぜて行きたいと思います。リフォーム工事や修理がメインのブログです。設備用語の説明や水周りトラブル対処法など日常に役立つ情報も入れていく予定です。トラックバック(0)ほんとに年末で忙しいというのに火事は待ってくれません。今日も火事がありました。今度は地元での火事です。お昼前には消し止めたのですが、地元分団は警戒のため定期的に巡回をします。今、着替えを取りにきたので更新しています。トラックバック(0)朝7時30分くらいでしたでしょうか。唐突に火災警報がなり消防団員が召集されました。私も消防団で副分団長をしているので行かない訳にはいきません。ほんとに久しぶりの火事で、もう少しでまる一年無火災だったのですが残念です。寒いので車も凍ってガストーチで氷を溶かすことから始めなければなりません。急いで詰め所に付くともう4人団員が集まっておりました。サイレンを鳴らして出発。現場は山の中、路面もアイスバーンでスピードは上げられません。家はすでに大黒柱が立っているだけで、ほとんどが焼け落ちていました。人命は無事でしたが、財産が燃えてしまったと思うとかわいそうです。出火原因はまだ分かりませんが、火の取扱いは気をつけて行わなければならないと改めて思いました。延焼を防ぐことしかできませんでしたが、周りの山の木に延焼せずに幸いだったと思います。今夜も年末警戒で防火宣伝をします。火事のあと、修理が立て続けに来て休みどころではなくなりました。火の用心マッチ一本火事の元。トラックバック(0)夕べは同級生と二人で「浜しょう」さんで飲みました。二人だけの忘年会でした。「浜しょう」の大将の作るつまみは絶品です。牡蠣のシグレ焼き美味かったです。仕事後の生中、空腹に沁みました。俺そして、今日(昨日)はすごい寒かったです。一気に真冬に突入!今日のお仕事・・・また、この前の旅館の調査に入りました。調査専門の会社に来ていただき調査費を見積もってもらいました。今回調査しても見つからない可能性がある。コンクリートで覆われているのでピンポイントで探すのは困難。築37年なので漏水箇所を見つけて直しても、全体に高い圧力が均等にかかり弱い部分でまた漏水をする可能性が非常に高い。結局、修理費に回したほうが良いという結論になりました。明日は(今日)仕事納めです。トラックバック(0)今日はクリスマスイブでしたね。六時頃にお世話になっているお客様のところに行くと、イルミネーションが出迎えてくれました。中ではパーティの準備でしょうか。呼び鈴を鳴らして開口一番「サンタでなくてすいません。」と一年間のお礼を告げてお歳暮を手渡して帰りました。今日も良い天気でした。今日は温泉施設の厨房でメンテナンス。厨房の蒸し器の補水装置の配管が振動して五月蝿いので何とかして欲しいと言われました。現場に着くとすごい音がします。水圧が高い、補水装置のボールタップ(浮き)の上下動で水撃(ウォーターハンマー)現象が発生する。限られたスペースでの作業。補水装置のボールタップスーパーレデューサー。ソフト2.水撃緩和装置です。この二重奏で振動は止まりました。読みが当たると嬉しいですねぇ。トラックバック(0)夕べは家族で早めのクリスマスをしてしまいました。サンタクロースが娘に電話を掛けてきたり、鈴の音の後にプレゼントが出現したりといろんな演出をして娘は本当にサンタがいると思い込んでいます。ケーキは父が好きなバターケーキでした。これはちょっと慣れません。今日は、夕べの急な依頼で給湯配管の循環ポンプの交換をしました。すごい音が時々するということで、年末年始に近所迷惑にもなるし早めに交換したほうがいいということでした。30Wの循環ポンプで凍結防止をしています。凍結防止ヒーターを使用するよりもランニングコストは安く良い方法だと思います。モルコジョイントを使用。配管方法はプレス配管です。専用工具で締め付けます。