リアクタンスと送電電力について、次の(a)及び(b)の問に答えよ。一相分のリアクタンス\(X=11Ω\)、受電端電圧\(V_r\)は\(66kV\)で常に一定とする。(a)基準容量を\(100MV・A\)、基準電圧を受電端電圧\(V_r\)としたときの送電線路のリアクタンスをパーセント法で示した値[%]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(5)400(b)送電電圧\(V_s\)を\(66kV\)、相差角(送電端電圧\(\dot{V}_s\)と受電端電圧\(\dot{V}_r\)の位相差)\(\delta\)を\(30°\)としたとき、送電電力\(P_s\)の値\([MW]\)として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(5)3960ヒント(1):インピーダンスとは、抵抗とリアクタンスを合わせたものです。解答(a)3(b)3公式を知っていれば(ちょっと変換するけど)代入するだけなので、サービス問題です。問17【ゼキザップ】\チャンネル登録お願いします/(a)送電線路のリアクタンスをパーセント法で示した値[%]手順1:何を求めるか整理しよう\内容を整理/求めるのはパーセントリアクタンス...パーセントインピーダンスは知ってるけど、パーセントリアクタンスは知らないぞ!って方はインピーダンスについて考えてみましょう。➡インピーダンスは抵抗とリアクタンスを合わせたものです。問題文に『抵抗は無視できる』と記載されています。パーセントインピーダンス=パーセントリアクタンスです。パーセントインピーダンスの公式\(\%Z={\Large\frac{\sqrt{3}IZ}{V}}×100[\%]\)手順2:パーセントインピーダンスの公式を変換しようパーセントインピーダンスの公式に数値を代入したいのですが、\(I\)がわからないので、問題文に記載されている情報だけで求められるように公式を変換しましょう!\(\%Z={\Large\frac{\sqrt{3}IZ}{V}}×100[\%]\)分母と分子に\(V\)をかけます\(\%Z={\Large\frac{\sqrt{3}VIZ}{V^2}}×100[\%]\)\(={\Large\frac{PZ}{V^2}}×100[\%]\)手順3:公式に代入しよう\(\%Z={\Large\frac{PZ}{V^2}}×100[\%]\)\(={\Large\frac{100×10^6×11}{(66×10^3)^2}}×100\)\(=25.25\)よって、最も近い値は25なので、(3)が正解です。スポンサーリンク(b)送電電力\(P_s\)の値\([MW]\)手順1:何を求めるか整理しよう\内容を整理/求めるのは、送電電力\(P_s\)の値\([MW]\)送電電力の公式\(P={\Large\frac{VsVr}{X}}sin{\delta}[W]\)手順2:公式に代入しよう\(P={\Large\frac{VsVr}{X}}sin{\delta}[W]\)\(={\Large\frac{66×10^3×66×10^3}{11}×\frac{1}{2}}\)\(=198,000,000[W]\)\(=198[MW]\)よって、(3)が正解です。スポンサーリンク学力別におすすめする参考書まだ、参考書を買っていない方。合格者がオススメする参考書を買って勉強しても9割の方が不合格になります。【オーム社:完全マスター&やさしく学ぶ】【電気書院:これだけ】【TAC:みんなが欲しかった】等のシリーズを『オススメだから』という判断基準で購入すると失敗します。大切なのは、自分に合った難易度の参考書を選ぶことです。加えて、過去問10年分解くことが重要です。参考書の練習問題は過去問の抜粋です。関連記事2016年(H28)電験三種/電力/過去問解説:2016年(平成28)問9☆三相3線式1回線の送電線路における負荷の有効電力(計算)三相回路の電圧降下の公式と、三相3線式の負荷の有効電力を求める公式を知っていることが前提の問題です。ヒントに公式を記載しているので、覚えていなかった方でも解けると思います。公式を見ても解けなかった方は、解き方の手順がわかっていないので、解答を確認した後すぐに問題を解きなおして、手順をマスターしましょう♪(参考になると思いましたら、SNSにシェアして、仲間(電験三種受験者)にオススメして頂けると嬉しいです(*^-^)♪)2018年(H30)電験三種/電力/過去問解説:2018年(平成30)問11☆地中送電線路に使用される各種電力ケーブルOFケーブルやCVケーブル、CVTケーブルについては電験三種の勉強をやっていればお馴染みですので大丈夫だと思います。POFケーブについては、記載されていない参考書を使って勉強している方にとっては厳しいと思いますが、選択肢は5個あるので、知っている知識をフル活用して問題を解きましょう!試験本番でもわからない・知らない問題は当然出題されますので、焦らず知っている知識を信じて問題を解きましょう!(記事が良いと思いましたら、SNSにシェアして、まだこのブログを知らない仲間(電験三種受験者)にオススメして頂けると嬉しいです(*^-^)♪)2016年(H28)電験三種/電力/過去問解説:2016年(平成28)問13☆単相2線式線路の電圧降下(計算)三相3線式の計算問題は多いですが、単相2線式の方は計算に慣れていない方もいらっしゃると思います。電圧降下の公式も三相3線式と異なります。計算手順(パターン)は三相3線式でも単相2線式でも同じなので、使用する公式を間違えなければ正解できるので、公式を間違えないように注意しましょう!(参考になると思いましたら、SNSにシェアして、仲間(電験三種受験者)にオススメして頂けると嬉しいです(*^-^)♪)2016年(H28)電験三種/電力/過去問解説:2016年(平成28)問8☆誘導障害(穴埋め)静電誘導障害と電磁誘導障害の意味は出題されたくない問題ではありますが、理解できない方は割り切って暗記しましょう!私は理解できなかったので暗記してしまいましたが、この問題程度のレベルであれば正解できます。(参考になると思いましたら、SNSにシェアして、仲間(電験三種受験者)にオススメして頂けると嬉しいです(*^-^)♪)2015年(H27)電験三種/電力/過去問解説:2015年(平成27)問10☆ケーブル心線3線合計の誘電体損(計算)公式を知っていれば代入するだけで求められる簡単な問題です。電験三種の計算問題に慣れていない方は、3線合計って言葉に惑わされてしまい、公式を誤り、違う選択肢を選んでしまう引っかけ問題でもあります。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。プロフィールゼキザップゆとり世代の筋トレ好きサラリーマン(自動車用エンジン部品設計者)20代前半はパワハラ/組合最低賃金/業界将来性不安に悩み愚痴ばかりの日々でしたが、実力の無い自分を変えるため、異業種となる電験三種取得を決意!(2016年受験▶2018年合格)3年かけて電験三種に合格しているのでスペックは高くないですが、少しでも同じ境遇で悩んでいる方の力になればと思い、ブログを開設致しました。趣味バイクホーム検索トップサイドバープロフィールゼキザップゆとり世代の筋トレ好きサラリーマン(自動車用エンジン部品設計者)20代前半はパワハラ/組合最低賃金/業界将来性不安に悩み愚痴ばかりの日々でしたが、実力の無い自分を変えるため、異業種となる電験三種取得を決意!(2016年受験▶2018年合格)3年かけて電験三種に合格しているのでスペックは高くないですが、少しでも同じ境遇で悩んでいる方の力になればと思い、ブログを開設致しました。電験三種/法規/過去問解説:2015年(平成27)問3☆電気機械器具等からの電磁誘導作用による影響防止(穴埋め)2020年1月29日タイトルとURLをコピーしました。