外気温29度とやや暑さを感じる気温でした。取扱説明に先立ち、4台設置をされているエコウィンシステムの最も遠い位置にあるエコウィンの往側配管と戻側配管の表面に温度計測器を設置して、冷房時の立上り時間の計測を行いました。結果は、およそ19分で表面温度が8度まで低下し、安定をしました。今回の現場のシステム水量は、全体で55Lであり、従来のシステムと比較するとおよそ1/4程度のシステム水量で良いため、このような立ち上がりの早さを実現しています。システム水量が少ないメリットとして従来の製品と比較するとポンプ能力や配管径が小さくて済むため、省資源で省エネです。消費電力量も、確認をしたところ、0.3kw/hと大変省エネ運転となっております。立上りが早くできることにより、間欠運転が可能になり、深夜電力時間帯のみエコウィンを運転し、太陽光発電による売電時は、運転を止めて、夜冷やされた余熱で過ごしていただく運転方法も可能となり、売電によるメリットを最大化することも可能です。エコウィンハウスに組み込まれたエコウィンにより、室温は、エコウィンのみ運転をして、20.4度まで下がりました。風もなく、音もなく、そして省エネ性を体感を通じお客様にもご理解いただき大変喜んで頂くことが出来ました。Http://ns21474.webplus.or.kr/。