メールでお問い合わせください。最寄りのご連絡先を検索するために、ブラウザの位置情報取得を許可してください。お問い合わせありがとうございます。ご記入いただきました連絡先宛に確認のメールをお送りしましたのでご確認宜しくお願い致します。ご回答を差し上げますので恐れ入りますが今しばらくお待ちください。迅速な対応を心がけておりますが、場合によっては回答までお時間がかかる場合もございます。うず巻形ガスケットを使用して漏れが発生し、ガスケットを確認したら内径側に変形していました。原因として何が考えられるでしょうか?A内径側に変形することを座屈(ざくつ)といい、大きな締付力がかかったり、本体がバラけやすかったりすると起こります。フランジの圧力クラスがクラス900以上の場合は大きな締付力がかかりやすく、また、ガスケットサイズが26B以上の大口径になると本体がバラけやすく、座屈が生じやすくなるので注意が必要です。座屈を防ぐためには、補強用の内輪を付けるようにしてください。フィラーが膨張黒鉛やPTFEの場合は、フランジ面との滑りが大きく、NAペーパーフィラーのうず巻形ガスケットに比べて座屈しやすいため、必ず内輪を付けるようにしてください。カンプロファイルガスケットをお勧めいたします。うず巻形ガスケットをフランジに取り付けたところ、外輪が反ってしまいましたが、シール性に影響はありますか?A特に異常な現象ではなく、ガスケットの本体(フィラー+フープの部分)が平面座の上に乗っていればシール性に影響はありません。JPIやASMEフランジでは、ガスケットの本体外径がフランジの平面座の径と近いため、この様な現象が生じやすくなります。クラス400以上のフランジでは、平面座の高さが高いため、よく見られる現象です。ガスケットの本体が平面座の上に乗っていれば漏れにつながる心配はありませんが、気になる場合は、この様な反りが生じ難いように個別に寸法を設計いたしますので、ご相談ください。