现在参照图5和6介绍PV发电厂的操作。)测量由PV模块11-14提供的电压。相关的DC/DC转换器31、32就进行电压转换。PV模块11-14,分开进行MPP跟踪。DC/DC转换器31、32的输出功率提供给DC总线40。DC转换器31、32提供给DC总线40的功率量。其与用于整个PV发电厂的每个DC/DC转换器31、32的相同。DC总线40上的电压时,DC/DC转换器31、32才将供电给DC总线40。DC总线40上,则连接到DC总线40的逆变器20认识到:至少一个DC/DC转换器31、32正在工作。DC总线40上的电压。不会发生问题,因为不允许使DC/DC转换器31、32增加DC总线40上的电压。DC/DC转换器31、32。DC总线40上的超载。图4的PV发电厂的变体在图7的方框图中示出。它避免了图4的PV发电厂中的缺点。DC/DC转换器31、32就开始工作。4的PV发电厂的结构,除了每个DC/DC转换器31经由附加控制线70连接到逆变器20以外。在图7中,只示出了PV发电厂的一个PV模块11、12的串联连接和一个DC/DC转换器31。