科学・法令3月22日、食の信頼向上をめざす会が「メディアとの情報交換会」を開催。医学博士の滝澤行雄氏の両氏を招いて講演を行った。かかる事象の推移を説明した。起こった事象は、地震によるものではない。想定外の大津波による問題だということを確認しておきたい。今回の地震では、東北電力の女川原子力発電所の方が震源地に近かった。実際に震度も高く、津波の高さも高かった。こちらは昔から津波が来る場所ということである程度の対策が出来ていた。立地は、これまでそれほど大きな津波は来たことがなかった。そこへ想定を超えた大津波が来てしまった。この津波によって、ディーゼル発電機本体やその燃料タンクなど周辺の設備が損傷し、3つの問題が発生した。自分のところの発電が止まると、まず外部からの電力で安全設備等を駆動するが、そこが被害を受けた。そのバックアップであるディーゼル発電機がやられた。通常、必要な電力100%を供給できるものが2台、ないしは150%のものを3台など複数台を備え、1台が動かなくても必ず対応できる形にしている。ところが、その燃料タンクなり燃料を送り込むラインがやられた。この二つの電源の障害によって、ブラックアウト(すべての電源を失う)ということになってしまった。それでも何時間かはバッテリーで駆動できるわけだが、結果的にすべての電力を失った。一つ、発電所に海水を取り入れるための設備が損傷してしまった。この原子力発電所のすべての冷却系の最終的なヒートシンク(熱を処理する部分)は海水だ。崩壊熱除去系そのものだけでなく、これに要する大型のポンプの冷却、その他の補機冷却系も海水を使っているが、それらの冷却ができなくなった。以上三つの障害が起きてしまったため、崩壊熱除去系を含む非常用炉心冷却システムが完全に麻痺してしまった。同様の事象の連続を予測すべきだった地震発生後の経過では、11日、最初に“何か2号機がおかしい”ということが伝わってきた。12日になると“1号機の燃料の一部が露出しているんではないか”ということが伝わってきた。格納容器の中に蒸気が出ていると。