Tumblr現在、仕事とソフト作成で正直手一杯です。いう資格試験があり、あと1年で3科目合格しなければならない状況です。このままだと勉強しないと思ったので、勉強結果報告を1週間ペースで行っていきます。電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物の主任技術者として必要な知識について問われる試験です。4科目あり、"理論"、"電力"、"機械"、"法規"という構成になっています。私は一昨年、たまたま理論を科目合格することができました。あと1年で3科目合格しないと来年から理論を再度試験を受けなければならないです。問1:電気主任技術者を選任せず、委託できる場合の条件1.自家用工作物である。問2:電路に係る部分に接地工事を施す場合の接地点について電路の保護装置の確実な動作の確保、異常電圧の抑制または対地電圧(電路と大地間の電圧)の低下を図るために必要な場合は、以下の場所に接地を施すことができる。(1)電路の保護装置の確実な動作の確保、異常電圧の抑制又は対地電圧(電路と大地間の電圧)の低下を図るために必要な場合は、下記の場所に接地を施すことができる。a)電路の中性点(『使用』電圧(電線間電圧)が300V以下の電路において中性点に接地を施し難い時は、電路の-端子)b)特別高圧(AC,DCともに7000Vを超えるもの、高圧:AC600V,DC750Vを超えるもの、低圧:AC600以下,DC750V以下)の『直流』電路c)燃料電池(電気化学反応によって発電を行う。方式によって水素、炭素水素、アルコールなどを用いる。)の電路またはこれに接続する『直流』電路(2)高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、下記の場合B種接地工事(高圧又は特別高圧電路と低圧を結合する変圧器の中性点を接地する場合の工事)を施す。a)低圧側の中性点b)低圧電路の『使用』電圧が300V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難い時は、低圧側の1端子(3)高圧計器用変圧器の2次側電路には、『D種』接地工事(300V以下の機器の鉄台、金属製外箱などを接地するときに適用される工事)(4)電子機器に接続する『使用』電圧が『150V』以下の電路、その他機能上必要な場所において、電路に接地を施すことにより、感電、火災その他の危険を生じることのない場合には、電路に接地を施すことができる。教材開発を行ってきたからこそ、痒いところに手が届くテキスト、添削を実現。Tumblr関連記事2018-10-31【応用】PLC(シーケンサ)のCC-LinkマスターユニットQJ61BT11NとFR-E700シリー...『CC-Link』という言葉を聞いたことがあるでしょうか。当サイトを見てくださりありがとうございます。FA関係の電気について、様々な内容を紹介しております。私のオリジナル技術も多く紹介しておりますので、ぜひ見ていってください。ご指導のほど宜しくお願い致します。相互リンクhttp://yenqoo.com/spices/これからPLCのプログラミングコードを始めようとする方の参考に、サンプルコードをまとめました。数点のサンプルを除いてはシミュレーション機能を使って、実機なしで学習できます。ver1.0(2017/11/07)スターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。