ラックに搭載されるサーバ/ストレージやルータなど,IT機器の高性能化・集積化にともない,ラック1台あたりの消費電力は増加傾向にあります。A11J」シリーズは,出力力率0.9を実現しており,高力率の負荷機器にも,余裕のある給電が可能。小・中規模サーバルームに最適な性能を備えています。5kVAのUPSユニットを4台まで並列接続することができるため,負荷容量に合わせてUPS容量を選択することができます。導入後にユニットを増設することもできるため,負荷の増設に合わせてUPSの容量を増やすことができます。負荷容量に対してUPSユニット1台分(5kVA)の余裕があれば,バッテリ交換などのメンテナンス中に停電が発生しても負荷への給電を継続できます。万が一故障しても,残りのユニットが給電を継続します。した冗長運転(N+1)構成により,高い信頼性を実現できます。UPSが自動的に,定期的にバッテリテストをおこない,停電・電圧低下時に確実にバックアップする状態を保ちます。実負荷放電によるバッテリテスト(スケジュール/マニュアル)定期的に整流器を停止しておこなうバッテリの給電チェックまた,バッテリ寿命警告,バッテリ運転積算時間表示,充電率表示,バックアップ可能時間予測などの充実した管理機能により,万全の態勢を維持します。LANインタフェースカードの併用により,これらの情報を一元的に管理できます。ラックの高さは,5kVAで3U(約130mm)。“常時インバータ給電方式”の無停電電源装置としては,業界最小クラス(*2)です。EIA規格の19インチラックへの搭載に適しています。