三相200V動力工事に至るまで電気工事を大阪で依頼するならエコサポートにご相談ください。O様より動かなくなった天井埋込形トイレ換気扇修理のご依頼をいただきお伺いしてきました。お客様に状況をお聞きしたところスイッチを入れると赤色のパイロットランプが点灯していたけど今は、スイッチをON、OFFしてもパイロトランプが表示せず換気扇も全く動かない状態になっているとのことでした。換気扇が故障して止まるとファンに100V電圧がかからない状態になります。動いていないわけですからパイロットランプも表示しなくなるということです。経年劣化による寿命ですので後日、トイレ換気扇を交換させていただきました。定価¥18,252円(税込)上側がトイレ換気扇スイッチですが通常ではONの時⇒赤ランプ・OFFの時⇒緑ランプの表示をします。換気扇が故障した場合、電圧がかかっていない状態なのでスイッチをON・OFFしてもパイロットランプが表示しません。パネルを外すと何故かアルミテープが周囲に貼ってありました。換気扇本体を側面吊金具で2点止めしていましたが、しっかり固定しておらずこのような方法で誤魔化したものと思われます。アルミテープを丁寧に剥がして換気扇本体を取外します。換気扇本体を取外すとダクト接続口にホコリがいっぱいです。ワォ~ダクト接続口を取外してアルミダクトの内部を覗くともの凄くホコリが溜まってまっていました。これは手強いぞ~アルミジャバラ内部に溜まっていたホコリを綺麗にお掃除しました。いかかがですか綺麗に蘇ったでしょう!(笑)ダクト接続口にアルミジャバラを接続してから電源接続を行い換気扇本体を取り付けました。換気扇本体に化粧グリルを取付けて作業終了です。/上記以外の地域でも対応可能なエリアもありますのでお気軽にご相談下さい。大阪の電気工事屋さんシェアTOPへホーム。