>水圧低下について入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。我が家は、5年前に新築しまして気になっていたのですが、トイレで水洗をしながら同時に手を洗うと圧が弱すぎて手が洗えません。すれば良いのでしょうか?通報するこの質問への回答は締め切られました。17:02水圧が弱いのだと思います。タンクレスのトイレではないですか。うちの配管は13mmです。13mmで水圧が弱い場合仕方が無いと思います。20mmに変えるとか配管系統を直すとかすれば多少良くなると思います。通報するこの回答へのお礼ありがとうございました。配管のサイズを確認いたします。11:27最初から弱いのか最近になって弱くなったのかで違うと思います。最初から弱いのであれば設計ミスか施工ミスの可能性があります。本来必要な口径よりも管口径が細いとか、配管接続箇所等に異物があって水量が細いとか。最近になって細くなったのであれば、鋼管を使っていて管内が錆びて細くなったとか(地域によっては早く錆びる所もありますからね)、メーター等のフィルターにゴミ等が詰まって水量が細くなっているとか考えられると思いますが。(手洗付の便器での事を指しているなら、便器給水口のフィルターの目詰まりの可能性もある)三階以上(地域によっては2階以上や高所の建物)では水圧が根本的に弱い場合もあります。いずれかに相談すると良いでしょう。09:09便所のロータンク一体の手洗いの水圧が低い(水の出が悪い)ということですね。床からそのロータンクに水道管が繋がっていますので、その中ほどにマイナスドライバーなどで操作が出来る弁がある全開(通常左一杯)します。それでも変化無しまたは既に全開状態であるならば、同じところあたりにストレーナー(ゴミ取りフィルタ)があるので元栓を止めて掃除してください。それでも変化が無い場合、元圧が低いのかもしれませんので一度水道局に計ってもらうよう申し入れてください。家のトイレの便器交換。変えるべきか73階建て住居に、水の「増圧ポ...8お風呂のシャワーの水圧を上げ...92階風呂で水圧が弱いです。空気圧と水圧...アパートの水圧、水量が弱い場...水道管から空気がでつづける42階風呂で水圧が弱いです。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。