積極的なBCPを実現する小型蓄電システム思わぬ給電経路の断線等による停電トラブルに対し、設置導入時の建築面での課題を解消し、排気ガスや騒音の心配もなく屋内でご利用いただける非常用備蓄電源です。Battery®』を搭載したPEシリーズは、非常時における医療・福祉施設等の機能継続を念頭に開発した高性能蓄電システムです。必要最低限の電源バックアップから、より積極的かつ機能的な災害対応まで、医療・福祉施設や公共施設、企業のコア施設等における高レベルの事業継続を可能にします。異なる種類の蓄電池を並列接続で一体化し、それぞれの電池の特長を最大限に生かし、最適化する画期的なハイブリッド蓄電技術です。鉛電池サブモジュールが常に過充電エネルギーを吸収・放散する機能を担っているため、本質的に安全であると言えます。極低温下においては鉛電池が優先的に機能するよう設計され、優れた低温特性が発揮されます。地震などによる災害時には、仮に非常用発電機があっても、建物内の配線が断線する等、必ずしも想定通りに給電できるとは限りません。PEシリーズは、キャスター付きで容易に移動が可能。柔軟で機動的な対応が可能となります。筐体に厚さ1.2mmの鋼板を採用する等、一般的な蓄電システムに比較して頑丈な造りとなっており、地震等の災害時にも安心です。デスクや作業台の下に収まる高さ60cmのコンパクトで安定感のある形状は、設置場所を選ばず、必要な機能のバックアップを可能とします。病院や研究施設、企業のBCPなど、様々な個所で導入いただいております。用途に応じた製品ラインアップ用途に応じて最適なパフォーマンスを享受していただけるよう複数の仕様をラインアップ。比較的ライトな用途から誘導負荷対応まで、過不足のない機能を選択いただけます。同じ100Vで駆動する機器でも、そのサージ電流により、適切な機種を選定する事が重要です。サージ電流が発生する機器の電源バックアップ用途においては、対象機器(1台)のみでの接続を推奨させていただく場合がございます。スワイプしてご覧いただけます。最上位機種(BB0040PE4)においては、100Vの壁コンセントから電力供給を受けている機器は、ほぼ全てバックアップできます!医療現場におけるバックアップ対象機器接続イメージスワイプしてご覧いただけます。生命維持に係る医療機器ならびに瞬停対策が必要な機器に対しては、無停電装置(UPS)を介して接続してください。スワイプしてご覧いただけます。変換効率等を考慮した値ではありません。●製品の仕様については予告なく変更される場合があります。●保証は基本的な充放電機能の保証であり、電池容量を保証するものではありません。●太陽光発電等からの充電はオプションで可能です。●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。●本来の用途以外に使用しないでください。●本製品は日本国内専用です。●規定容量以上の負荷の接続は、正常な動作を保証できません。規定容量以下でご使用ください。●接続される機器の動作に影響がないか事前にご確認をお願いします。●生命維持に係る医療機器等の接続は医療用UPSを介して接続してください。●停電時は自動で蓄電池からの給電に切り替わりますが、その際一部機器についてリセットされるなど正常に動作しない可能性があります。●蓄電池から供給される出力は系統電源と完全に同一ではありません。位相制御するタイプの調光器具などは、系統電源での動作と異なる場合があります。(例:調光器具の場合は、チラツキを生じることがあります。