三相200V動力工事に至るまで電気工事を大阪で依頼するならエコサポートにご相談ください。台座が割れた動力200V用の露出コンセント交換のご依頼をいただき東大阪市のT倉庫会社様にお伺いしてきました。電動フォークリフトの充電用に接地3P20Aの露出コンセンが取付けられていて硬いものが当たって差し込み口の表面だけ欠けたり割れたりしたのであれば分かりますが、今回は表面は無傷で電線を接続する台座だけ割れた状態になっています。考えられる理由としては充電中に発する電流の熱でプラスチックの台座が膨張を繰り返したことにより割れてしまったのではないかと思います。外気温と変わらない倉庫の中で毎日、数時間フォークリフトの充電にプラグを差して使っていたことの他、いろんな条件が重なりあって金属疲労のような感じでプラスチックの台座が割れたと考えられます。割れた箇所が悪ければ事故になる可能性もありましたが何事もなく「ホッ」としました。安全安心に動力コンセントをお使いいただけるようサクサクと交換させていただきました。:接地3P20A露出動力コンセント交換ハイプロスイッチの下に取りついているフォークリフト用充電コンセントの台座が割れている状態です。接地3P20Aコンセントを撤去したところです。作業中、台座が「おかき」のようにポロポロと砕け落ちるまでになっていました。新しい台座に電線を接続しました。表面のコンセント差し込み口を取付けて安心安全にお使い頂けるようになりました。/上記以外の地域でも対応可能なエリアもありますのでお気軽にご相談下さい。大阪の電気工事屋さんシェアTOPへホーム。