新年度かスタートしてから、「トラックや重機売って下さい。」「トラック余ってませんか?」という、買い取り業者からの電話とFAXが頻繁にあり、呆れております。FAXだと必要のない内容で、紙とインクが消費されるから、困ったものです。弊社に、トラック、重機はありません。圧力スイッチ不良のためポンプが自動運転しないため、圧力スイッチを交換しました。マンホールふたに亀裂が見つかりました。取り替えの見積もりを提出したところ、すぐにOKを頂きました。地震で貯水槽からの配管が破損すると、貯水槽内の水が破損箇所から流れ出してしまいます。貯水槽の配管取付部に設置された緊急遮断弁が地震を感知してバルブを閉じるので、貯水槽内の水が流れ出してしまうことを防止できます。地震の感知とバルブ動作には電源が必要です。停電しているとせっかくの遮断弁が動作しなくなってしまいます。そのためにバッテリーが搭載されています。このバッテリーにも確実な動作のため、定期的な取り替えが必要です。今回、このバッテリーの取り替えを行いました。某マンションで仕事準備中に霰(あられ)が降ってきました。作業中も降ったり止んだり。感染性胃腸炎が流行っているようです。俗に『お腹の風邪』と言われるものです。弊社でも先週に1人、今週に1人、感染性胃腸炎で休んでいます。手洗い、うがいをお忘れなく。ありがとうございました。2014年12月26日12月25日で今年の営業を終了させていただきました。新年は1月5日より営業させていただきます。緊急時は担当へご連絡いただければ、対応させていただきます。皆様、よいお年をお迎え下さい。貯水槽内で他業者が配管取り替え作業をしたあとに、点検清掃作業をしました。底面の防水シートに工具や配管材料を落としたようです。防水シートにピンホールが出来ています。2014年10月25日ボールタップが斜めにねじ込まれていて、浮き玉が持ち上がると、ねじ込み部から水漏れします。ボールタップ側のねじ部が破損しているため、ボールタップごと取り替えになります。2014年10月25日オーバーフロー管とドレン管がホッパーに入り込んでいます。排水口空間が確保できていません。