[業務用エアコンクリーニング]今回4つの教室を担当させてもらうことになったのですが,今日が4つ目,栃木県足利市まで出張してエアコンクリーニングです。全国にある教室の管理を名古屋の建設会社が管理されています。担当はY様,お世話になっております。今日はサンヨーの天井吊り型でした。この天井吊り1方向って,サンヨー製を良く見かけます。型式はSPW-TRP80U,製造年の表示がありませんが,R410Aを使っているので,10年未満ではないかと推定されます。型式で検索してもヒットしないのです。外観はこんな感じです。フィルター部分以外の底面化粧板は大きくて浅いドレンパンを支えています。ファンモーターの配線は中継コネクタがあって簡単に基盤から離れました。ほかのセンサー類の配線が基盤内の中継配線と何か所も結束されています。全部切って,基盤内のものと,外とつながるものを整理して再度まとめます。基盤が外れれば,ファンとファンケースを外して熱交換器を洗える体制にします。この写真は洗浄後に撮ったものなのですが,普段はこのまま洗っていました。熱交換器の後ろにファンケースを取りつける金属製の枠があります。配管の部分であちこちに引っかかって難儀しましたが,なんとか外れました。すると,一番汚れている熱交換器の裏側に水流を当てやすくなります。表側はキレイに見えるのですが,裏側はキノコが生えたような気持ち悪さです。小さな黒い粒が見えますが,素材の変質です。室内からホースを引き出して,外でパーツを洗います。洗い場の問題は頭を悩ませますが,この教室は条件が良かったです。漂白洗浄で美しくリセットされました。天井吊りエアコンに苦手意識がありましたが,ワイヤードリモコンで,風向きは上下のみモーター駆動,ドレンは単純な自然排水ですから,機械構造的にはシンプルです。マキタの高圧洗浄機で洗う時間も短縮されていて,午前中に終えることができました。今日は金属枠を外して気持ちよく洗えたのも良かったです。Y様,当店へのご用命をありがとうございます。PM金属の枠が外れるんですね!今までは考えたこともなかったです。外れなくても洗えるという勝手な決めつけで外すことを試したこともなかったです。いい勉強になりました。AMありがとうございます。試してうまく行った例です。ビスが目に留まったので。スポット溶接されていることもあるでしょう。いつでも外れるわけではないと思います。返信コメントを残す返信をキャンセルする。お名前メールアドレスサイトURL日本語が含まれない投稿,短い投稿は無視されます。メルマガあるいはニュースレターhitorigoto-apply@cleanserve.netこのアドレスに空メールを送って下さると,配信登録できます。お役立ち情報,お得情報を掲載します。応援よろしくお願い致します。Profile私どもは群馬県高崎市でハウスクリーニング店を営業しています。普段伺うのはこの二人です。手が足りない,どちらかの都合がつかないなどの場合に友人に応援を頼みますが,基本的にはこの二人です。メインサイト,ブログなどWEB関係も担当しています。前橋市出身,妻,息子と3人家族です。弟は妻と二人で安中に住んでおります。服装,髪型,メガネ,体重は変化している場合があります。あしからずご了承ください。お客様対応と笑顔は変わっていないつもりです。Reserved.※ブログ内のテキスト・画像を無断で転載転用することは,法律違反です。