発電量シミュレーションが、どうもうさんくさい。発電量シミュレーションが、どうもうさんくさい。発電量シミュレーションが、どうもうさんくさい。詳しく知りたい発電量シミュレーションが、どうもうさんくさい。「販売会社に見積依頼をして、見積り書と一緒に発電量シミュレーションを出してもらっているが、何回見てもどう計算しているのか全くわからない。細かい数字も書いてあるから厳密に計算されているのかもしれないがどうも腑に落ちないので、客観的な立場から解説してもらえないだろうか?」この方が渡された発電量シミュレーションは、表向きはきれいに作られていてもっともらしいものでした。細かい数字を根気強く見ていくと変な部分がボロボロ出てきました。問題だったのが、発電した電気のうち自家消費に回される割合が極端に少なかったことです。奥様が専業主婦でしたので日中電気使用量は、20%程度あるはずですが、実際に計算されていた割合は10%を下回っていました。これは夫婦共働きで、土日も含めて日中ほとんど家にいない方の水準です。太陽光発電システムを設置したことで節電することをより意識するようになり、消費電力が減ったという事例は実際にたくさんあります。言って、消費電力が今の生活から急に減るわけではありません。最近、このような誇張した発電量シミュレーションが原因でトラブルに巻き込まれる事例が後を絶ちません。太陽光発電システムを設置するかしないかを判断するうえで、発電量シミュレーションは一番といっていいほど重要な資料です。そのため、お客さんがわかるように計算の根拠が示されていることが絶対条件です。何を根拠に計算しているかわからない発電量シミュレーションは、見る意味が全くありません。発電量シミュレーションで、計算の内訳がわからないものや根拠が明示されていない数字があったら、必ず質問をしてわかるように説明してもらいましょう。シミュレーションのウソソーラーパートナーズに寄せられる発電量シミュレーションをたくさんチェックしていくなかで、誇張した発電量シミュレーションの出し方にはパターンがあることがわかってきましたので、ここでご紹介します。誇張したシミュレーションを出すパターンは以下のように分けられます。売電単価を高いままで言うそれぞれ説明する前に、発電量シミュレーションでよく使われる、厳密な予測発電量の計算方法について例を用いてご説明します。先ほどの章で、1年間のざっくりとした予測発電量は1kWあたり1,000kWhとすることができるとお伝えしました。発電量シミュレーションで用いられる予測発電量は、厳密には以下の様に計算します。)のホームページで一般に公開されている、日射量データベースを使用します。日射量データベースの中のMONSOLA-11使うと、設置場所に近い地域・方角・角度の1日当たりの平均日射量がわかります。その値に365日をかければ、一年間の平均日射量がわかります。各種ロスについては、次の3つを加味して考えます。これらのロスはメーカーによって値が多少異なります。メーカーのカタログに記載されています。温度によるロス(HITの場合の温度補佐係数によると年間約9%ロス)パワーコンディショナーによるロス(HITの場合の変換効率95%なので5%ロス)その他のロス(受光面の汚れ・配線・回路など。東京に南向き一面、角度30度でパナソニックHIT252を20枚(5.04kW)設置した場合の発電量です。