接続箱・集電箱お世話になります、エネテクの松尾です。先日、大規模な発電所でドローン点検を実施した際に、ストリング断線(未発電)のストリングが見つかりました。その原因調査を実施したのですが、パネルやパネル間のケーブル等に異常はなく、接続箱から開放電圧を測定しても特に問題ありませんでした。次に接続箱内の逆流防止ダイオードや避雷素子の確認も実施したのですが、特に不具合は見当たりません。接続箱内のケーブルなどすべてを確認していった結果、原因は断路器ということが判明しました。見た目は特に問題なく、正常にONの状態にあるように見えるのですが、断路器の入出力端子で導通を確認すると導通がない状態で、断路器内部の不良と判断し、当該断路器を後日交換することとなりました。今回の不具合は、ドローンを使用しない場合、各ストリングの電流を測定しなければ発見が困難なものでした。通常、大規模な発電所において、すべてのストリングの電流確認を行うことは、コスト面を考慮すると困難であり、実施されていないケースが多いかもしれません。いった意味でも、ドローンによる赤外線カメラを用いた点検手法が有効であると再認識した点検でした。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。出展しますお知らせ2019.07.10JICAの研修会で講師を務めました。その他2019.04.05エネテク関東支社が電気保安法人として登録されました。太陽光発電システム施工展に出展します。