マークを、クリックして下さい。狭い同一空間に設置された環境では室内ユニット吹出し(温風)と室外ユニット吹出(冷風)の混合により大部分の温熱が相殺されてしまい暖房として成立しない」というのが皆さんの意見だと思います。室温30°Cに保ちたいというのは汎用エアコンの暖房として運転保証範囲の上限ぎりぎりかもしれません。・室外機を屋外設置したとしても安定して運転可能かどうか?・可能であっても中間期〜夏場にかけて暖房運転が安定して運転できるか?・除霜運転時の空調停止も許容できるか?などなど、汎用エアコンで対応可能かの検討も大事だと思います。通常年間暖房は考慮されていませんので...。