心地よい空気と換気で居心地の良い空間をデザインします株式会社クリエは換気装置の総合メーカーです。)お電話によるお問い合わせご質問・ご相談・資料請求などはお電話でもお受け致します。お気軽にお問い合わせください。平日9:00~17:00(土日祝日は除く)メールによるお問い合わせお問合せフォームからのご質問、ご相談はこちらからお気軽にお問い合せください。給気について換気を考えるうえで、給気はとても重要です。排気が行われれば、給気が必要になります。※地下街や駅構内・空港などの一部には屋外排気に対する制限があります。給気について換気を考えるうえで、給気はとても重要です。排気が行われれば、給気が必要になります。給気について換気を考えるうえで、給気はとても重要です。排気が行われれば、給気が必要になります。お問合せはこちらから製品やサービスなどに関するお問い合わせは電話、FAX、フォームからお気軽にお問合せください。>TEL:053-401-5881FAX:053-401-5882お問合せフォームお知らせニュースや更新情報などの新着情報をお知らせ致します。弊社製品について、皆様からのお問い合わせやご質問などをまとめたFAQを掲載致しました。皆様のお悩みごと・お困りごとの解決にお役立て下さい。夏季、冷房をすると吹出し口や一部天井面に水滴が発生し、その液が垂れてくるのですが、どうしたらいいでしょうか?上記水滴を結露水と言います。私達が生活している空気の中には、水分が含まれています。湿度○○%を表記しているのは、空気中に含まれている水分の割合です。空気中に含まれている水分量は、温度が高いと多くなり、温度が低いと少なくなります。空気に接する面の温度が結露を起こさせないためには、空気との接触面を露天温度以上になるようにすれば解決できます。厨房のエアコンが効きません。厨房に空調を設置する場合は、厨房の広さに見合った空調を選ぶだけでは馬力が足りません。一般の住宅・オフィスに比べて換気量が多いからです。外気負荷を計算し、その分を上乗せした空調を選ばなくてはなりません。下図を例に外気負荷の計算をしてみましょう。手順で決定しますので、概算で出すことは難しいです。換気計画時に給気の確保は必須ですので、忘れずに計画を立てて下さい。(換気量の計算の詳細は、「1からわかる!給気口の選び方【換気量の計算】」をご覧ください。)店舗のドアが重く押しても引いてもなかなか開けられない為、お客様が「閉店」と勘違いされて帰ってしまうことがあります。このようなことが起きるのでしょうか?なにか解決法はありますか?店舗内が負圧であることが原因だと考えられます。真空パックは負圧の状態です。廻りの大気圧に店舗内が押しつぶされている状態になっていますので、給気口を取り付け、圧力を正常に戻しましょう。負圧により発生する問題点はいくつか考えられます。法令による火気使用時の最低換気量。酸欠にならない量です。※ほとんどの場合、この法令基準から求められる数字はIIより小さくなります。