もった多目的ダムで、真名川上流の福井県大野市本土に位置する。型式は溢流型直線重力コンクリートダムである。北陸電力であって、事業費は48.692億円を要した。上廻る洪水が記録され、特に昭和40年9月の奥越豪雨では、これを大幅に上廻る1,002.3m3/sという想定以上の洪水が発生し、余水吐機能・ダム本体が重大な危機に直面した。等に対応し、よりダムの安全管理を図るために堰堤改良事業を実施した。笹生川ダムの現在の目的は、次のとおりである。九頭竜川沿岸の既得用水の補給など正常な河川の維持と増進を図る。1.0m3/sを可能とする。中島発電所において、笹生川ダム・雲川ダムの貯水最大16.0m3/s(常時7.59m3/s)を利用して、最大出力18,000kW(常時7,100kW)の発電を行う。型式はダム水路式で、内径2.8m、導水路延長約5.0�q、有効落差最大136.03m(常時115.98m)でもって、発電を行う。笹生川ダムの構造ダムの構造については次のようになっている。ダム形状は、上流側は基礎岩盤より堆砂面(標高485.0m)までは、20%勾配とし、それ以上は鉛直で下流側は75%勾配となっている。外力は横断方向だけでなく、縦断方向にも伝達されるものとし、試し荷重式解析法によって応力計算を行っている。標高462.0m堤軸線より4.0mのところに、それぞれ堤軸線に平行に岩盤線に沿って下部監査廊および上部監査廊を設け、それらは互いに連絡している。グラウトして遮水壁を構成している。揚圧力の減少を図っている。左岸岩盤の状態を湛水後調査する目的でダム基礎岩盤調査のために掘削した調査横坑二坑を切り拡げて巻立した。岩盤部分は4.4mで左岸排水廊に連絡している。延長28.5m、岩盤部分は15.5mでこれも監査廊と連絡している。溢流部の7ブロックには、堆砂土砂の排出用として直径1.2mの排砂管を標高479.4mに埋設してあり、高圧スルースバルブ二門により操作する。この排砂管呑口には高さ6.0m、半径3.3mの半円型のトラシュラックを設けている。ダムのブロック割は横断方向には規則正しく15mとし、左岸側より第1ブロックとし、順次14ブロックまで分割した。縦断方向には堤軸線より28.8mと29.0mに相互に収縮継目を設けたが、特に第7ブロックの堤趾部においては、石灰岩層の処理により、堤体の畳築遅れるため、さらに縦断収縮継目を設け、水叩部との間に1ブロック増加した。この収縮継目には止水板として厚さ3�oの銅板と、継目グラウトのためのパイプおよびグラウトストップ用の鉄板が挿入してある。ダムコンクリートの温度変化によっておこる膨張、収縮を小さくして、ダム表面または内部に生ずるひびわれを少なくするために、コンクリート打設リフト表面にパイプ冷却用の細いパイプをリフト毎に埋設し冷却を施した。水叩部は当初設計に比べコンクリート面標高1.5m低く、延長も12m短くし標高455m、延長28mとした。これは当初計画によれば延長40m下流部約20mが、石灰岩の主脈の上にのることになり、基礎岩盤を出すことが困難であり、またたとえ基礎岩盤は出しても下流側締切を行ったとしても、下流からの浸透水が石灰岩層の空隙を通して多量に浸水してくることが考えられ、水替えが不可能となることが分かったためであり、また水たたき部の高さを下げて下流水深を深くし、射流がジャンプして常流に変る点を出来るだけ上流にもってきて、水たたき部を延長短縮したことにより、石灰岩層部の河床が洗掘されるのを防止した。溢流頂の標高は523mで、この上に洪水調節用のローラゲート三門を設置した。貯水池の引出設備として、ダム左岸に接近して取水口を設けた。延長21.1mのコンクリート造の搭で前面には灌漑用水の取水のために、水温が低下しないよう表面取水門扉をおき、常に水面下4m〜6mの表面取水するようにした。その前面には芥除格子を設け、隧道入口には高圧制水門を設け最大毎秒14.63m3の水を取水することができる。ピアの巾は2.0mで上流側ゲート操作用の床版となっており、下流側は床版橋となっている。第6ブロックの中央部には堤頂より上部監査廊までの間を上下するように、エレベータを設置してあり、堤体内部への連絡を容易にしている。標高525mのところに横坑を掘削し、その基礎より3.0m間隔に、また鏡面は放射状に削孔の上グラウトし、遮水壁を構成した。雲川ダムは、流出土砂の阻止と発電を目的としたダムで、真名川支川雲川の福井県大野市巣原に位置する。次のように記されている。いずれも水源は福井県と岐阜県の県境に発し、この二つの川が大野市巣原地点で雲川となり、その長さは約9�q小河川であるが、その流域は山容急峻であり、樹木は主として広葉樹から成り、林相不良地域であり、加えて水源地帯には焼畑跡が多く甚だしく荒廃している。このため梅雨期や融雪期には、年間の流砂量は多い。3,000万ないし4,000万kWの増加をみることが出来る。雲川よりの水路と、笹生川よりの水路とを発電所水槽で連結することにより、豊水の際、発電機の運転を休止した時には、雲川の取水を笹生川貯水池に導くことも可能となり、その貯水は渇水期の農業用水の補給に大きく貢献する。湛水面積18ha、総貯水容量149万m3、有効貯水容量149万m3、型式は変半径アーチダムである。起業者は福井県、施工者は清水建設で、事業費は3.21億円を要した。雲川ダムにおける発電施設を見てみよう。高さ2mの門扉2門を備え、前面に芥除格子を設置している。これにより年間の発生電力は約3,600万kwhにのぼる。雲川ダムは、砂防兼用であり、湛水池の埋没を前提としているので、取水口の背後に沈砂池を設けている。沈砂池は、地点の地形上隧道式とし、幅6m、延長61mである。高さ2mより順次幅高さとも1.5mになる排砂路を経てダム下流に排砂するようにし、余水は側面溢流型の余水吐より排砂路を経て放出される。沈砂池の終端がそのまま隧道に連絡して、取水は延長5,608.64m(途中にサイホン137.5m、水路橋43m)を経て発電所水槽に導かれる。この隧道寸法は、勾配1,000分の1、幅2m、高さ2.372mの上半円形の馬蹄型である。雲川水槽の場合は、雲川よりの取水が直ちに発電所出力に影響しないので、流量調節の目的は考えなくてもよい。換言すれば、土砂を排除する機能だけを主目的として築造した。延長17mの馬蹄型隧道式の側面溢流型水槽を設けた。敷勾配は12分の1である。この水槽により、最終的に土砂を排除された取水は、芥除格子を経て、笹生川隧道の調圧水槽内に落下流入する。雲川ダムの構造について、次のように追ってみる。下流側は標高505.5mまでは20%勾配、それ以上を鉛直とした。外力は横断方向だけでなく縦断方向にも伝達されるものとして、試し荷重式解析法によって応力計算を行った。深さ7.5m〜15mのボーリング孔を削孔の上グラウトした。深さ7.5m〜50mのボーリング孔を約1.5m間隔に削孔の上グラウトして遮水壁を構成した。非溢流部の両袖部は構造物の関係で不規則になっている。伸縮接手は米国開拓局のものにならい、高さ0.15m、底幅0.75m、上幅0.15mの凸凹のキイをかみ合わせ、ダムコンクリートを人工冷却させた後継目グラウトを施工した。継目グラウトを施工するためのグラウトパイプ及びグラウトストップ用の鉄板を付設し、これらの間に4吋の排水孔を設けた。ダムコンクリートの温度変化によっておこる膨張、収縮を小さくして、ダム表面または内部に生ずるひびわれを少なくするために、コンクリート打設リフト表面にパイプ冷却用の細いパイプをリフト毎に埋設し冷却を施した。(高さ7.0m、幅6.5mのローラゲート一門を設置)と堤体中央部の固定溢流堰(幅5m、5径間の固定堰である)とで洪水量を放流させるよう変更のうえ施工した。調節池の引出設備として、ダム右岸に取水口を設けた。取水門扉を設け最大毎秒5.583m3の水を取水することができる。ピア幅は2mでその上部にはゲート操作用に必要な床板橋を架設している。昭和25年の計画から昭和32年の完成まで、福井県復興に伴う大事業であった真名川総合開発については、様々な関係機関が関わってきている。その関係者の回顧録をすこし挙げてみることとしたい。疲弊した我が国にとって、河の水は最も恵まれた天然資源の一つであって、その開発は我が国経済再建のための最も緊要なことであります。わが福井県におきましても、この事業の重要性を強く認識して、昭和二十八年より九頭竜川総合開発の一環として真名川開発に着手し、河水統制による流域の保全及び災害の減少を図り、河水を有効に利用して灌漑補給や発電を目的として、強力にこの事業を進捗したのであります。完成し、福井県百年の大計に輝かしい曙光を見出したことは誠にご同慶に堪えません。この空前の大工事完成の機会に、本工事の為尊い犠牲となられた二十三柱の霊に心から報恩の誠を捧げ、霊安らかれとご冥福をお祈り申し上げると共に、公共の福祉の為自ら祖先伝来の輝かしい故郷を湖底に沈めて去り行かれた地元の方々のご協力を末永く伝え、今後のご繁栄を念願して已まない次第であります。して、福井県の分も之を予算化したものであり、私としては思い出深いものであります。この新しいダム及び発電事業が、必ずや福井県将来の発展に大きな力を発揮することと思っております。その他県民一体となってのご協力を得ました賜であります。並々ならぬご尽力に依るものであります。県民の皆さんに感謝しつつ、この事業の成果が永く福井県に貢献することを祈念してやまないものであります。おいてトップを切って補償問題解決を見て、建設省からも好感を持たれる結果となったのであるが、今このことを回顧するとき、実に感慨無量である。解決最終の日、繊維会館を会場として、朝七時地元民と私達が入ったままで昼食もとらず夕食も忘れて地元民が色々最後相談され、私達も別室で何れも同様成り行きを案じて黙して語らず実に悲壮な話し合いが続けられ、午後十一時過ぎに遂に忍びがたきを忍んで地元代表は無条件委任を了承されて七十五万人県民のためとして調印を承諾されたのである。して互いに涙のなかに固い握手をかわした思いは私の終生の想い出である。県庁知事室で、私共立ち合いで小幡知事と地元代表との間に正式調印をされて、遂に難航に難航した大問題が解決をみたのである。苦しみの最たるものは、雪と水であった。よる第一号の事故を第四横坑で出した。雪泡突風によるコンプレッサーの破壊である。この一撃により雪の力の偉大さを痛感し、唯奇蹟的に人命に異状がなくて不幸中の幸いであった。幅50mに亘る大雪崩となって労務宿舎を驚かし、夜半労務者をほかへ分宿させ、労務者には直接被害は生じなかった。湧水は時期的に最も痛い、量的に見て絶対に異状なものであった。発破にて、この湧水に遭遇したのも皮肉であった。降雪は、一刻もやむことなく十二月二十六日まで降り続き、この冬の猛攻撃には生理的圧迫を感ずるほどで、一日の大半は除雪に過ぎ遅々として延びず、通水態勢に持ち込むことが精いっぱいであった。この七号の異状湧水は遂に水を殺すことが出来ず、湧水部にパイプを挿入し放流中であり、将来も隧道が健在なる限り流出し出力増強にいくらかでも役立つこととなると思う。雪と水にて苦労せるほんの根幹の一部であるが、苦しみが多かっただけに、雲川水路に対する私の愛着も深いものがある。完成まで、知事等を始め、予算の獲得、ダム計画、補償交渉、ダム工事等それぞれの関係者は苦労の連続であった。復興を福井県民が心より真摯に受け止め、願ったからである。