私も確認し、同じ状態でした。工事科に確認すると、将来、取替えをする時に便利なように転がしていると回答がありました。納得はしますが、露出ってのはどうかと思いますが。AM>ぶにゃの飼い主様コメントありがとうございます。我が家の対応後のコンセント位置も施工が楽な位置を選択してしまったので人のことはいえませんね(;^ω^)でも露出は見た目的にも良くないですよね。今回の件はそれなりに公になったので、一条さんから公式に何かしらの動きが無いかなと思っています。現在の施工で良い根拠が示されるのか、ダメだから対応策が示されるのか状況を見てみたいなと思っています。我が家は丁度修繕作業のときに対応をお願いしたのですが、もしも予定が無ければちょっと対応を見守るかもしれません。PMi.cubeのhakkeと申します。私は、noahさんのブログを参照して、床上転がしから、壁付けコンセントにしてもらいました。我が家は対面式キッチンです。壁付けではありません。上側に四角い石膏ボードの切り欠きがあり、多分一番上が20cmくらい。その奥には幅30cm位の9mm厚の合板が走っており、切り欠きも小さめなので、慎重にケーブルを切らないようコンセントボードと合板に穴をあけてもらいました。新築中の配線を写真に撮ってあったのでそれを参考にしてもらいました。ケーブルは、この写真の左側辺りに間柱があり、その中間の穴を通り左側から、下の穴に斜めに来ていました。厚みが12.5mm+9mm約20mm近いので挟み金具でぎりぎりでした。コンセントの高さ位置ですが、我が家の場合35cmとマニュアルにあり、パナに電話で確認したら、これはコードが届かないからということでしたが、1.4m位あるので届くなら、問題ないとのこと。施工説明書どおり、壁付けは必須とのこと。我が家の場合は監督が作業性を高めるため、食洗機を外して作業しました。食洗機対応できる監督はあまりいないそうです。それと外した時に裏側のホース2本と電源ケーブル、アース線がバラバラでしたが、テープで纏めて、向かって右側に持ってくるのが、正規の手順ですが、ホース2本は右側、ケーブル、アースは左側。食洗機を出したり入れたりする時裏側ではホース等が伸縮し裏側の金具等と噛みこみ干渉するとか。自分で右側に移動し、テープで纏めました。食洗機出し入れしてみると、下のホース等は全然動かないので、上だけ裏側で伸縮していると思われます。設計寿命は10年位らしいですが、水漏れでホース交換というのを見ました。本体も不明ですが、ホースが10年持つのか心配ですね。PM>hakke様コメント頂きましてありがとうございます。対応して頂いたようで、これで安心ですね。私の施工状態が本来は良くないことは記事上でも再三触れたつもりなのですが、インスタなどで横向コンセントが独り歩きしてしまい、記事をよく見ずにこれでも良いような認識の方がいらっしゃったのがちょっと心配です。ホース交換などの長期的なメンテナンスの件も気にかかりますが、今回のこの問題が予想以上に大きな出来事になった、なってくれたので、一条さんからのしっかりした対応がなされると良いなと思っています。AMこんにちは(・∀・)まだ、我がi-cubeは確認してませんが、旧宅でもそうでした。壁埋込型コンセントにボックスを付けていない点と漏水が有り得る箇所で床に転がしてはダメですね。これは日本中の家で起きている問題だと思いますが、コンセントボックスを付ける下地材がないから電気工事業者の人は諦めて転がしてしまうのだと思います。その時に下地を付けてくださいと言えばいいのに言えない立場なのでしょうか。キッチンを搬入する業者とコンセントを接続する電気業者が分かれているのではないでしょうか。なると、後から来た電気業者は食洗器を外さなくては正しい工事ができないため、面倒なのでころがしてしまうのかも知れません。コンセントボックスを薄い石膏ボードや合板にビス打ちするとビスが突き抜ける場合があるため、最初から下地材とコンセントボックスを付けるべきかと思います。一条であればフィリピン工事で製造するときに露出型のコンセントまで設置した方が良いと思います。ビルトインタイプの食洗器なのにコンセント接続になっているメーカーの仕様も悪いです。事故を誘発する仕様です。電気ケーブルを食洗器本体への差し込み型にしないとこの問題は解決しないでしょうね。いずれにせよ是正が必要だと思いますが、通気層の防鼠材どころの話では納まらないと思いますね。何気なくコメントを見直してたらフエッピーさんへの返信だけなんで抜けてるんだ!?確かに書いたはずなのに(;^ω^)ビルトイン食洗機の施工状態を検索すると当たり前にように床面に転がっている写真が出てきますよね。一条さんは自社の住設を使っているはずなので、設計時からしっかりと取り付け位置などを設定さえすれば、断熱材などがあってもしっかりと安全に取付が出来る位置に施工が可能だと思うんですよね。AMこんにちは私も記事を拝見して食洗器の下の引き出しを開け、見てみましたが同じ施工でした。今、サポートセンターに連絡しました。いう対応をしてくれるのでしょう。漏電などが起きる前で本当によかったと思っております。ありがとうございます。PM>グラスママさんコメントありがとうございます。ツイッターでも良かったですのにwサポセンに連絡されたんですね。一斉に連絡が入って対応を検討中かと思います。お時間掛かるかもしれませんが、しっかりと対応してくれることを願って、一条さんからの連絡を待つしか無いと思います。ここまで騒ぎになってしまったのでそれなりの対応がされてくれるものと思います。harutakeと申します。サスケさんのインスタから参りました。我が家は、2013年にi-smartで建てました。食洗機のブログ、拝見しました。その後さっそく我が家の食洗機の配線を確認したところ、床に転がっているのはもちろん、アースさえついていませんでした。PM>ハルタケ様コメント頂きましてありがとうございます。今回のコンセント取付に当っては設置説明書に準じたものではなく不安な施工には間違いありません。実際に取り付け位置に邪魔になる物があったりするために完全に準じた形に取り付けをするもの大変な事実もあります。そんな状態を見た上で我が家の施工は納得の上であのような形にしてもらっています。ところで、アース線ですがコンセントのアース線に繋がれていない方も結構いらっしゃいました。これはコンセントにではなく床面などからのアース線にビニールテープなどで繋がれているパターンでした。アース線については接続されていないと本当に危険な物だと思うのですが、今一度コンセント以外につながっていないかの確認をされて欲しいなと思います。※念のために分かりやすく説明されていたブログを記載させて頂きます。→http://ameblo.jp/ataitokimihamurasaki/entry-12269041955.html一条さんとして恐らく現在の施工で大丈夫であるなら、その根拠やパナソニックさんなどへの確認などをされているのではないかと思います。いざという時に施工状態に対して責任を負う責任があるでしょうからね。今回の施工は一条さんの施工に限らず、ビルトイン食洗機の取付に関しては多くの施工がこのように成されている可能性もあります。取付」などと検索をすると同じような施工が見られることからも分かります。ユーザーとしては専門の業者さんにお任せして取り付けて貰ったものに対してしっかりを不安を覚えずに使用が出来て、その施工に対して万が一の際に責任をもって頂けることが大事なのではないかと思っています。ビルトイン食洗機の取付に&#12...一条工務店で標準採用できるビルトイン食洗機。こちらの施工不良についてブログ上で指摘が上がって初めてその危険性に気付かされました。まさかなと思い半信半疑で我が家の食洗機の施工を見るとまさに同じような施工がされていました。その確認方法から対策をして貰ったまでの記録です。ビルトイン食洗機の取付における施工不良について一条工務店さんに対策をしてもらった記録。[...]返信するIH、食洗機のコンセントは施工不良?我が家の状況も調べてみました。ビルトイン食洗機の取付に&#12...一条工務店で標準採用できるビルトイン食洗機。こちらの施工不良についてブログ上で指摘が上がって初めてその危険性に気付かされました。まさかなと思い半信半疑で我が家の食洗機の施工を見るとまさに同じような施工がされていました。その確認方法から対策をして貰ったまでの記録です。PMキッチンや水回りを少し触るものですが、過剰反応ではないですか?きっと何処の住宅メーカーでもそんなものだと思いますよ。車の運転で言えば制限速度を1キロ超えているから危険だ、というレベルです。様.コメントいただきましてありがとうございます。どこの住宅メーカーでもそうなのであれば、それは正さなければならない事ではありませんか?少なくてもこの件に関してはしっかりと取り付けさえすれば良いだけの事です。何も難しい事を求めてはいません。PM電気工事業者です。ハウスメーカーさんの現場には携わった事はないですが、10年ほどの経験の中で食洗機のコンセントを埋込でやる人を見た事がありません。その点で行けば最後にコメントされた匿名さんのコメントもある意味同感です。ブログの写真を見る限り配慮が足りないと思います。食洗機の真下や給排水の接続部の近くはさすがにマズいと思いますし、私ならやりません。実際に現場を見たわけではないのでなんとも言えませんが私ならもっと壁に近い水気のないところで転がし、できるなら床から浮かして固定します。引き出しに干渉したりする可能性などもありますし、キャビネットの構造的にそこが1番収まりが良かったのでしょう。今回は違うと思いますが設備業者さんがつけやすいようにコンセントの位置を変えてしまうなんてこもあるかもしれません。ちなみにレンジフードや洗面台もシングルコンセントが頭についているだけというやり方が業界的に一般的です。メーカーは100%ではオッケーを出しません。取説の注意事項、特に電気に関しては120%の内容で記載してあります。要はメーカーの『逃げ』です。年々職人さん達の単価が下がっている中で業者側の施工性や企業努力といった部分もありますのであまり責めないでくださいwしかし配慮はするべきです。ユーザー様の見ていないところであり見えないところですが、ちょっとした気遣いや心配りで同じ電気工事業者でも信頼度や人間性に差がつき、生き残っていけると私は考えています。様.コメントいただきましてありがとうございます。.私は電気工事に関してはほぼ知識がないのですが、電気工事などにかかわらずメーカーの注意書きなどは責任を追求されたときの逃げ道としてかなり厳しい条件で書いてあることは理解しております。.また私もこうやって記事にする以上はこれで大丈夫!という訳にもいかず、ある程度はメーカーの取扱説明書に記載のある注意書きを前提に記事を書く必要がある点も加えてご理解頂けますとありがたいです。.ただし今回は床上にコンセントがむき出しで転がっていた状況であり肝心の水漏れなどが起こった際に一番漏電の危険性がある場所であったことから、やはりもう少し配慮をしてほしかったなと思います。一条工務店さんの住設は標準取付位置の場所に取り付けがほぼ不可能であり、その点でも電気工事の担当者さんは苦慮をされたことと理解しております。.そしてこの対応をもってしても、一条工務店さんがパナソニックさんに確認をとっても明確に「保証対象」であるという確証が得られてないのも確かです。取付位置を変更して頂くだけで、少なくとも水漏れなどの際の危険性が少しでも減らせるきっかけになったかなと思います。.この記事の内容がここまで大きな問題になるとは思っていなかったのですが、今回の問題提起によりとりあえずの取付位置は「床上には転がさない」ということに一条工務店さんで動いて下さいました。これまで検査項目にも無く全く知らない間に漏電の可能性があった事を考えれば、記事を書いた甲斐もありますし一つ安心した暮らしが出来るきっかけになったと思っています。.コメントいただきましてありがとうございました。記事中で気になる点がございましたらご指摘下さいませ。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。入口に傷防止の緩衝材を装着するDIYをしてみる。2017年12月12日IHのグリルやファンの分解掃除で絶対にやってはいけない注意点2018年3月9日IHのトッププレートの汚れを綺麗にするのでなく簡単なコツで汚さない方法。【一条工務店】メンテナンスは自分なりのルールを決めて。USまぼこ岩手県生まれ、福島県中通り在住。2016年10月に一条工務店のi-cubeを建てました。家造りに関わった時に身に着けた知識を皆さんにお伝え出来れば良いなと思います家の価値観を育てるWebマガジンくらそうねにて「畳と暮らす拘り平屋の家づくり」を執筆しております。ブログ内のお問い合わせは各記事のコメントかこちらからどうぞ。