:トラブル事例こんにちは。連系後、一度もメンテナンスを実施していない太陽光発電所へ行ってまいりました。点検していると、電流が流れていない回路を発見!詳細に調べると、3回路あり、1番回路7直列、2番回路7直列、3番回路4直列の回路構成。7直列の回路は約5.8A、4直列の回路は0A。設置してあるPCSは、昇圧機能が無いものになりますので、モジュール4枚分が発電に寄与していない状態でした。連系後、数年間ずっと売電ロスしていました。今後は売電ロスをしていた回路の是正工事を実施予定です。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。出展しますお知らせ2019.07.10JICAの研修会で講師を務めました。その他2019.04.05エネテク関東支社が電気保安法人として登録されました。太陽光発電システム施工展に出展します。