分水槽(調圧水槽)に存在する遊休落差を有効利用する農業用発電の計画・設計を行いました。本発電所は、最大使用水量8.63m3/s、有効落差8.29mにより、最大出力550kWの発電を行うものであり、採用した水中タービン水車の特性から、期別に2パターンの使用水量を設定し、発電最適規模を決定しました。分岐管を設置し、水圧管路にて発電所に導水するものとし、途中に流量計室及びバルブ室を配置しました。本発電所は、既設共同用水路の分水槽に存在する遊休落差を利用して発電し、売電収入を農業水利施設の維持・管理に充当することにより、農業経営の負担軽減を図ることを目的に計画されました。発電の水利権は、農業用水に完全従属(本来の水利使用に完全に従属し、流量等に新たな影響を及ぼさない水の使い方のこと)しており、発電後の水は用水路に還流されて、かんがい用水として従来どおり利用されます。本発電所は、住宅地に隣接するため、騒音が少なく、用水路のゴミの流入にも対応できるスウェーデンのITTクリフト社の水中タービン水車を国内で2番目に採用した地点です。水中タービン水車は、ポンプ形水車の一種で、円筒形のユニット内部には、水車・発電機が一体化されており、シール機構により水中での運転を可能としています。一体化された水車・発電機は、1円筒形の据付コラムから天井クレーンにて引き出し搬出することにより、工場にてオーバーホールが可能である、2誘導発電機であるため補機が不要で構造が簡易であり、維持管理が容易である、3ラインナップが設定され、比較的安価である、4必ずしも建屋を必要としないなどの利点があります。上記の利点により、工事費の縮減、並びに従来まで発電事業の経験のない事業者(土地改良区)の維持管理の低減が図られるものとなりました。売電収入は、減価償却及びポンプ経費などの維持管理に充てられ、離農による組合員の減少や農家経営の悪化が深刻な中、農家の賦課金の軽減に大きく役立っています。水中タービン水車の据付コラム担当者から本発電所で採用した水中タービン水車は、現在は国内メーカーが製造していますが、当時はスウェーデンのITTクリフト社だけが製造していました。フリーダイヤル:0120-42-1428WEBサイトからのお問い合わせはこちら。