その他エネテクディライトの岡村です。測定機器での計測ができない回路が2回路確認されました。該当回路のストリングを調査いたしました。断線箇所や、コネクタの外れ、損傷などは見当たりません。「ひょっとして!」その2回路のプラスの端子とマイナスの端子を互い違いにして、テスタを当ててみました。すると、開放電圧の計測ができました。ストリングの回路の極性が誤って接続されていたのです。その後、あるべき姿に是正いたしました。原因がわかり、すぐに是正もできたので、大変うれしく思いました。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。出展しますお知らせ2019.07.10JICAの研修会で講師を務めました。その他2019.04.05エネテク関東支社が電気保安法人として登録されました。太陽光発電システム施工展に出展します。