:ソラパトこんにちは!低圧太陽光発電所の竣工点検をさせてもらいました。FT4310)にて点検をした所、バイパスダイオード開放故障のモジュールを発見する事ができました。バイパスダイオードは太陽光パネルに部分影(故障を含む)ができた時、電流をバイパスし発電効率の低下を防ぎます。開放故障していると、影ができた時強引に不具合セルに電流を流すため発熱し、火災を引き起こす危険性があります。今回の不具合モジュールの特定方法は、クランプメーターにて直流電流を測定し、写真のようにモジュールに影を作った時にストリングの電流値が異常に低くなるのが不具合モジュール(クラスタ)です。今回のケースでは、モジュールメーカーとの交渉の結果、無料で交換をさせてもらう事になりました。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。出展しますお知らせ2019.07.10JICAの研修会で講師を務めました。その他2019.04.05エネテク関東支社が電気保安法人として登録されました。太陽光発電システム施工展に出展します。