40ページ資料さらに有用と思われる情報がありましたので、転載させていただきました。ページ9Q「耐圧試験」は水で行うこととされていますが、気体を使用してはだめなのですか?A耐圧試験は水その他の安全な液体で実施することとされていますが、これは次の理由によります。・圧縮状態では、液体より気体の方が内在するエネルギーが大きいこと・設備の破損等に伴って圧力が解放された場合、液体は体積膨張が極めて小さく、周囲への影響が小さいのに対し、気体は急激な体積膨張(狭義の「爆発」)が起こり、爆風を生じたり、破片を飛ばしたりするなど、周囲への影響が大きいこと。名が重軽傷を負うとともに、近接建物の窓ガラスを割るなどの物的被害が生じた。年)ガスの圧力エネルギーの大きさを示す、こんな事例もありました。mの工場等建物25棟の外壁、窓ガラス、シャッタ、駐車中の車両39台(バス、トラック、乗用車)、その他電柱等に爆風と飛散物によって被害をもたらした(図3~図5参照)。CE-7500形である。貯槽と附属設備の概要を図2に示す。内槽の破裂状況を図6に、外槽の破裂状況を図7に示す。外槽上部鏡板の破片を図8に示す。物的被害は直接被害額約4億4千万円に及んだ。秋葉原無差別通り魔事件は結審したが、まだ多くの謎に包まれたままだブログ気持玉クリックして気持ちを伝えよう!ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。09:27高圧ガス製造責任者が設備点検保守の責任がある。事故報告書では日常点検整備の実態調査が為されていないようだ。事故原因に関して、容器内圧力上昇の原因となった外部熱が何であったか、そして過剰な入熱制限の手段に関して報告書は何も書いていないようだ。全般的に報告書は容器破壊の状況ばかり詳しくて原因の究明が疎かだ。この容器は破裂以前から安全弁が時々吹いていたのだと想像する。頻繁に安全弁が吹くので管理者?あるいは作業員が元弁を締めたのだろう。安全弁は定期的に作動試験を行わなければならないが保守費用削減?という理由で交換されずに使用されていたのだろう。安全弁点検記録も捏造されていたに違いない。容器内圧力上昇の減となった外部過剰入熱がどのようにして起きたかの解明が無ければ同じ事故は何度でも起きる。20:45この事故は超有名らしい。高圧ガス設備保安要員の教科書に載っている。この30ページに紹介されている。http://nikkakyo.org/documentDownload.php?id=3104自主保安制度が採用されたのは1997年以降なのでこの事故の責任はエバポレーター所有者にあるのは勿論だが高圧ガス製造設備の保守監督を行っていた高圧ガス保安協会の保安検査が適法であったか(検査院の技能や知識も含めて)を指摘しなければ小林くんはアホと言わざるを得ないのだ。関節の欠損軟骨修復さまざまな組織になる「幹細胞」の内部に鉄粉を取り込ませ、関節に注入後に体外から当てた磁石で患部に集め、欠損した軟骨を修復する再生医療の手術を広島大病院が6日実施し、発表した。内視鏡手術で実施でき、患者の体への負担が少ないのが特長。広島大によると、この手術は世界で初めてという。越智光夫教授のチーム。治療では、骨髄から採取した間葉系幹細胞に鉄粉をまぜて培養し、鉄粉を内部に取り込ませた幹細胞を作製。これを患者の関節に注入し、体外から当てた強力な磁石の力で軟骨の欠損部に集め、修復につなげる。骨折が治るのは良いが治癒後のMRI検査で鉄粉の磁気誘導加熱により鉄粉がパチパチと火を噴いて火傷してしまうだろう。刺青(特に赤色)はMRI火傷の原因だそうだ。合格発表がありました。これも間違いなく人災です。説明資...硝酸アンモニウムに関する大きな事故事例を集めた。説明資...スライド1には爆発性化合物の性質を示した。説明資...デトネーション(detonation)は爆轟のことである。×この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。