23:03印刷P型1級受信機の火災代表接点は、どの端子から取れますか火災信号を他設備に出力したい。P型1級受信機で代表信号を出力できる端子が知りたい。接点・・・FA1b-FA1c、FA2b-FA2c[RPU型、HAU型、HGU型、PGU型、RCU型]及び[RPR型、HAR型、HGR型、PGR型、RCR型]においては、上記端子以外にもマルチ移報端子を火災代表に設定して出力することができます。●注意●b接点出力ができる移報端子はFA1c及びFA2cがa接点とb接点の共通端子(コモン)となります。1つの端子で2つの設備に移報接続することはできませんのでご注意ください。どちらか一方のみ接続してください。→エレベーター制御盤、FA1b。