有難う御座いました!!そして、頼もしい各協力業者様!色々な場面で助けていただき本当に有難う御座いました!!ハットリ空調は今まで、このような皆様に助けられて今現在に至っておりますそしてこれからも初心を忘れることなく、今以上にさらにスキルアップし、御客様の目線を第一に考え、ハットリ空調に依頼して良かったと言われる仕事をしていきたいと思っております今年も皆様お世話になりました。2017年も宜しくお願い致します。年末年始休業のご案内12月29日~1月4日迄休業とさせていただきます。*修理等の電話対応(部品の手配が出来ない為)はおこなっておりますので、お気軽にお電話下さい。先日から引き続き入っています、中村区の某研修センターの報告です!昨日までで天井裏の配管の仕込み、カセットタイプ4台の室内機の吊り込みが終わり、今日は室外機回りの配管作業をやってきました。先日見積りをさせて頂きました、某研修センター様の改修工事が2日程前から始まりました!会社からとても近くてうれしいです!!内容は既設のエアコン(8馬力の同時ツインカセットタイプ×2セット、3馬力カセットタイプ、)を撤去しまして、新たに3馬力カセットタイプ、4馬力カセットタイプ、6馬力同時ツインカセットタイプを取り付けて、既設のルームエアコンを3台移設する工事内容です。今日は既設の室外機が屋上にありますので、それを撤去する為に重量屋さんとクレーン屋さんにきてもらい作業してもらいました。プロですね!あっという間に降ろしちゃいました作業前→作業後です。写真を撮るのを忘れましたが、このほかにも室内機や撤去した配管なども持って行ってもらいました。今日は三重県鈴鹿市にあります某飲食店様にエアコン修理に行ってきました!依頼内容と致しましては、ダイキンさんがメンテナンスをしたところ、冷媒配管からガス漏れをしていると言う事でした。写真がボケボケですみません手に持っているのはガス漏れ検知スプレーと言う物で、中身は白い液体の石鹸水みたいなもので、漏れ箇所に吹きかけると泡状になって、漏れがわかりやすくなるものですそれを吹きかけてみましたら、かなりの亀裂が入っていました!エアコン自体はそこまで古くありませんでしたが、更新工事のときに既設配管を流用していたようで、その既設配管が経年劣化でヒビが入り、ガス漏れをした感じでした。室外機までの配管を見てみましたら、かなり古いので今回は外部の配管全てを新しくやりかえさせて頂きました。お客様からのよくあるご質問でも取り上げさせていただいてますが、既設の冷媒配管は基本的には使用できます。古すぎますと今回のように冷媒配管にヒビが入ってガス漏れをしたり、保温材の劣化で水漏れをおこす原因になります。設備管理会社様からの御依頼で、昨日から3日間の工事予定でやらさせて頂いています伏見にある某ビルの新設工事の途中経過を報告させて頂きます。エアコン自体は新栄にあります系列会社様で昨日外してきたものです。新設するビルは大きなビルで町なかに建っていまして、室内機を付ける場所が11F、室外機が屋上と言う工事内容になっています。いったビルは、ほとんどの場合冷媒配管をパイプシャフトと言う場所を使用させて頂いて上や下へ持っていきます。上の写真がパイプシャフトの一部ですビルの中にはエアコン以外の配管もたくさんありますので、冷媒配管が通せそうな道を考えて通して行きます普段でしたら冷媒管をつなぐ時、溶接をするのですが今回のビルは火気を使用できない為、火を使わない火無し工法と言う工事になりました。