給湯室の排水管の汚れは、悪臭・つまりの原因です。高圧洗浄機を使って洗浄いたします。(集水桝)が陥没し、排水不良を起こしていました。減圧弁不良により、水の出が極端に悪くなっていました。行っている現場で、受水槽のドレンから水がポタポタと...123通常使用するだけでも排水管内は、汚れ・油などで閉塞していき排水不良・溢水を起こします。メカニカル継手で復旧し、保温材を元に戻し、作業完了です。マンションの洗濯パン用の排水トラップ交換工事です既設の排水トラップは鉄製で、トラップの内部で錆びこぶが出来しまい、それが原因で排水が出来なくなっていました。トラップの交換をする為に洗濯パンを退かす必要があるのですが、洗濯パンを挟み込む様にしてトラップが固定されている為、トラップを分解します。錆びによりトラップ自体が固着してしまい、普通なら一番上の目皿を回せば外れるはずが全く動かず、ハンマーで叩いて無理やり外しました。目皿が外れたら洗濯パンを退かし、床を工事が出来る大きさまで開口し、既設のトラップを外すのですが、糊で固定されている為、配管とトラップをジョイントしているホースに、カッターである程度の切れ目を入れて、マイナスドライバーなどで無理やり抉って外します。新しいトラップは樹脂製で錆びない物を使用。新しい物も配管→ホース→トラップの順番に糊付けして固定し、トラップの位置が既設の物と長さが変わらない様にして洗濯パンを固定していきます。固定し終わったら、水が入らないよう洗濯パンの淵をコーキングにて塞いでいき作業終了です。洗濯機を置く洗濯パン用の排水トラップ内部に錆びがこびりつき、排水が出来なくなってしまいました。錆びついた排水トラップを撤去した後です。撤去するために床面を一度剥がしました。錆びついた排水トラップと新しい排水トラップです。排水管の中は錆びがこびりついています。剥がした床面も修復しました。洗濯パンを元に戻し、まわりをコーキングして作業完了です。レストランの排水管洗浄レストランの排水管が度々、詰まるというご連絡を頂き、調査及び処置を行ないました。レストランなどの飲食店は、1日に大量の油物の洗い物があり、排水管は詰まりやすくなります。ファイバースコープにて排水管内部を調査しました。に詰まっていた為、電動ワイヤーにて前洗浄を行ない、油の塊を除去し排水が可能な状況にします。洗浄する事により、排水も良好です。なってしまった事例もあります。年に1度の定期清掃をすることで、排水管のつまりや異臭が防げます。パイプ洗浄剤を使用しても水が流れる所ばかりが綺麗になり、排水管内全体は綺麗になりません。滞った髪の毛などに、湯あかがどんどんたまり、しまいには、流れなくなります。排水管では、髪の毛はもちろん歯ブラシ等が詰まっている事もあります。している管が詰まってしまうと、マンション全体に排水不良の影響をおよぼします。油の塊などは、排水枡に滞り、溢れ出してきたりします。排水があまり良くなかった流し台も洗浄により流れが良くなり、嫌な臭いも解消されました。エコル相互リンクリンクをはられる場合は、ecole@ecolie.co.jpまでご一報下さい。