システムが不調のため、更新したい」というご依頼をいただきました。既設の機器は24時間換気とエアコンが一体化された機器ですが、現行のモデルは24時間換気システムとエアコンが一体化された機器が非常に少ないため、まず既設機器の位置に24時間換気システムとエアコンがシステムとして収まるかを確認しました。機械室は問題なく収まりそうでしたが、玄関ストレージは将来の機器交換がしやすいように天井の収まりを工夫させていただきました。既設の全館空調システムを取り外していきます。ストレージの機器は、まず天井を解体してから取り外します。天井を解体したことで、充分な作業スペースで施工することができました。機械室も片付けていただいたので、快適に作業することができました。収納としても有効利用できるよう、ダクト取り回しを調整して機械室の工事は完了です。ストレージは壁に合わせて板張りで天井を仕上げました。かっこよく仕上がってお客さまにも喜んでいただけましたので、職人さんも満足そうでした。外気の給気が極端に少なかったので専用の機械で調査した結果、屋外フードの目詰まりが原因でしたので、防虫網の掃除と併せて屋内のグリルも清掃させていただきました。室外機は機器の交換に伴ってマルチの1台からセパレートの2台に変更しました。試運転と換気システムの風量の測定を行って、作業完了です。各種施工のご用命は、お気軽にお問い合わせくださいどんな規模の工事でも、ご相談を承っております。サイトマップお問い合わせ。