マークを、クリックして下さい。-既存改修工事で、温泉源から貯湯槽までの配管長が400mで落差が150mほどあります。既存図面より施工された配管はφ125の耐圧20kg/cm2のポリエチレン管(保温付き)です。温泉パイプをネットで探しましたが、許容圧力1.0Mpaの物しか見つかりません。なにかご存知の方がいましたら、教えて頂きたいと思います。-耐圧では無く、常用圧力ですよね?(常用圧力1MPaの場合は、耐圧は1.5MPa程度です)基本的には、メーカーに特注する事になります。常用圧力2MPaの場合は、耐圧は3〜4MPa必要です。メーカーは、富士化工などがあります。その他は、FRP管メーカーで耐熱型を制作してもらう事になります。確認していれば、返信のレスをお願いします。-回答ありがとうございます。お盆休みで返事遅くなり、すみません。既存の設計図に耐圧20kg/cm2と書かれていますが、常用圧力の事ですね。FRPメーカーにてポリエチレン管はつくるのですか。材料店等に相談し、製作して頂くことを含め、考えてみます。-耐圧20kg/cm2と記載されている場合は、常用圧力は、13kg/cm2程度までとなります。耐圧は、常用圧力の1.5倍程度必要だからです。FRPメーカーの場合は、FRP管となります。-震災の現状復旧で行わなければならないので、使えないのです。現状、使ってある配管があるのですが、それが何なのかが分からないので30年ほど前の設計図を頼りに耐圧20kgのポリ管を探しているところです。