せつびのブログ一般の人には気づかれないけれど建物には多くの『せつび』が設けらていてしっかりと働いています。見えない?いえいえ、ちゃんと存在しているんですよ。それらをを探し出しては愛でる、そんなブログです。灰色のが、排水の耐火二層管。横引き管から、立て管に変わる部分である。ステンレス管は、工具でプレスしてつなげていく工法。耐火二層管は、要するに中身は塩ビ管なので接着剤にてくっつける工法。工期逼迫の折からか、天井下地材が既に取り付いているが給水管にはこの後保温材を巻かなければならない。ホントは、先に保温したかったのだけれど。「面倒くさいから、保温やめちゃえ」とはならない。耐火二層管は、耐火被覆自体に保温効果があるから保温材を更に巻かないことも多い。立て管部分は、このように留めてある。鋼材が腐食してしまうから直接接触しそうな部分には樹脂プレートをはさんだり樹脂被覆されたUボルトを使用したりする。青色のやつが、その被覆である。うっかり材料を忘れてきたから樹脂被覆ないやつで済ませちゃえ、というわけにはいかない。後々とっても面倒な自体になるのは確実だから。金属管がコンクリートを貫通する部分には、プラスチックテープを巻いておく。青い色のテープが、それである。あとでモルタルで穴埋めをする際に金属とモルタルとが直接接触しないようにするためだ。これも、防食措置の一環である。これを実施しない例もあるし積算上は計上しない例も少なくない。施工しておくべき事項である。ステンレス管を吊る部分の金具にも青い樹脂被覆がついているのがわかる。床高さ調整のため床の増打ちを行うようだ。ピットが無いためにこの部分の排水管はコンクリート埋設とせざるを得なかった。よろしい事ではないけれども。最善の方策を選ぶのが難しい場合もある。次善は目指したいものである。建物にはピットが必要だ。単寿命で取り壊すことが確実な建物でも無い限り。WEBの情報缶!(07/20)CO中毒事故。ガス電気原子力会社(02/26)水抜栓。設備を調べる(09/29)パイプシャフト。物語おしらせリンクは自由にしていただいて構いません。引用される場合には、クレジット表記をおねがいいたします。せつびのブログご意見ご要望ご感想、苦情、お気づきの点などはコメント欄にお寄せ下さい。テンプレートはこちらを使用させていただくこともあります。利用を希望される場合には、コメント欄にてお知らせ下さい。permission.Seesaaブログ。