自宅の光熱費分析3住まいのエネルギーソフトで算出した光熱費と実際の光熱費の違いを解き明かしたい。今日は実際に使用した光熱費から給湯と暖房エネルギーを算出して、計算値との食い違いを分析します。自立循環型住宅では、机上の計算と実際の実測値を日々比較検討して、設計スキルを高める努力をしています。私が行なっているこの分析もその一環です。別に分けて棒グラフにしたものです。青は昼間、赤は朝晩、緑が深夜。我が家はオール電化住宅で電気しか使っていません。深夜→PM11時〜AM7時です。消費KwhをJ(ジュール)に換算すると、昼間:12.56GJ、朝晩:29.22GJ,深夜:80.78GJです。ここでも深夜帯の床暖房による11月〜3月の消費量が突出していることが一目瞭然ですね。我が家の給湯機は電気ヒーター式給湯器です。実は最も電気を無駄遣いする給湯器です。給湯エネルギーは給水温度と給湯温度の温度差に左右され、同じ湯量を使うとしたら真冬と真夏では真冬のほうが約4倍のエネルギーが必要です。消費エネルギーを計算すると、48.55GJとなりました。空気熱を利用するエコキュート給湯器に交換するとこれが1/3になります。我が家の暖房は深夜時間帯の床暖房と、朝晩の寒い日のエアコンです。分を差し引くと、床暖房に消費しているエネルギー量は24.19GJでした。我が家の年間暖房エネルギーは31.24GJでした。住まいのエネルギー性能ソフトで算出した給湯と暖房の消費エネルギー量は給湯:59.62GJ、暖房:49.69GJでした。この数字に対して実際に使用しているであろう使用量は給湯:48.55GJ、暖房:31.24GJです。給湯量の差は我が家の省エネ努力によるところが大きいと予想できます。タンク湯量と浴槽湯量を最低に設定、風呂には家族が連続して入浴するなどの努力の結果です。暖房エネルギーの大きな食い違いな何なのか?ソフトへの入力では2種類の暖房機を入力できないので、床暖房のみを運用したとして計算しています。対して実際は朝晩にエアコンを使っていてエアコンの消費エネルギーは7.05GJと予想しました。このエネルギー量を電気ヒーター式床暖房で考えると約3倍のエネルギーが必要なので7.05×3=21.15GJです。深夜に使っている床暖房の消費量は24.19GJと予想していたので両者を加えると21.14+24.19=45.34GJとなります。4計算値と実際の光熱費の違い最後に光熱費の相違について分析しましょう。食い違いが出た原因1:床暖房で入力したが実際にはエアコンも併用している。食い違いが出た原因2:蓄熱式床暖房なので10%ほどエネルギー効率が良かった。食い違いが出た原因4:電力料請求書を見ると、東日本大震災が発生する以前は毎月の燃料調整費として3000円ほど値引きされている。計10%の割引きがある。以上のような原因により15万円ほどの差が出たのだと考えます。このような地道な分析作業を通じて設計スキルを上げているのです。温湿度測定分析」をお贈りする予定です。昨日はシェアオフィスで入居しているYCCヨコハマ創造都市センターで横浜国立大学の研究発表会が行われていました。聴講無料ということだったので前半のショートプレゼンテーションに参加してきました。PRESS]」が「家のつくり手名鑑」として森建築設計を取り上げて記事にしてくれました。7月21日の神奈川新聞朝刊に掲載されました。紹介するページで「iバザール」という題名の項です。以下、神奈川新聞の記事転記します。■ヒントが見...2010.07.212019.07.02Diary今年5軒目の設計依頼をいただきました写真は2歳の3男が初めて摘んだ花です。小さな花を握り締め「母ちゃんに見せる」と言いながら持ち帰ったものです。昨日は、2カ月前に資料請求いただき一度面談していた方との第二回打合せがありました。昨日、「凹窓ハウス」の竣工引渡しを行いました。午前中に検査済書を受け取り、お昼に現場へ入り1時間半ほど竣工写真を撮影、午後2時から引渡し書類をお渡しいたしました。馬車道駅直結の新事務所で業務を開始しました。関内駅からも徒歩圏内という好立地の事務所です。省エネ住宅・エコ住宅の設計手法タイトルとURLをコピーしました。