高い位置に設置されているなぁと思ったのですが、室外機側を見て納得。エアコンの下が出窓になっており、その上を屋根が張り出した状態になっている為、穴開けの都合上高い位置に設置されておりました。古いエアコンはじゅらく壁に直接ビスを打ってエアコンの背板が取付けられていましたが、地震などで壁ごと剥がれるおそれがあるので、取付け金具を使って固定しました。目一杯延ばしても下の鴨居まで届かないので、エアコンの背板が収まる範囲で短く切断し廻り縁に固定。このままでは下の部分がぶらぶらしてしまうので、動かないようにALC用のビスで固定しました。今回取付けるRA-4039HVの電源は単相200V機。コンセント形状もタンデム形になっています。既存のコンセントがエルバー形なので、そのまま使えますがタンデム形に交換しました。