こちらも12畳程の広さ。コンセントは出ているものの、こちらは新設工事です。取付け条件は1台目とほぼ同じ。1台目が上ギリギリだったので、こちらは穴開けの位置を少し下げて余裕を持たせました。コンセントが100V用平行形なのでタンデム形に交換します。ブレーカーが100V/200V両用20Aタイプだったので、配電盤の切替えで200Vのコンセントへ交換出来るようになっていました。ここで重要なのが、エアコン専用の回路として単独のコンセントかどうか。他のコンセントと共通で結線されている回路だった場合、配電盤の切替えと同時に200Vを供給するので普通の電化製品は間違いなく壊れてしまいます。天井裏の結線ばかりは新築時に配線した電気屋さんのみぞ知る世界なので、「専用回路に決まってんだろ」ではなく念には念を入れますクランプメーターとテスターを使って同室内のコンセントと隣接する部屋のコンセント類を調べました。対象のブレーカーを落として、各コンセントを電圧測定。エアコンのコンセントのみ0Vになっている事を確認してコンセントを交換します。配電盤の漏電遮断器を落として100Vから200Vへ切り替えます。21:43|お悩み解消します|こんばんわ稲葉です。本日は灯油でお世話になっているS様のお宅で、シャワーハンガーが割れてしまったので交換出来ないかとのご相談を受けての交換に行って参りました。・交換前フックの部分が割れてしまいテープで補強されています。お風呂はユニットバスではないのですが、手すりを兼ねたシャワーハンガーで18年くらい経っているようでした。TOTOのサービスに問い合わせた所、シャワーハンガー部のみの取り寄せが可能で現行品でも合うとの回答を頂いたので管材屋さんに発注。化粧カバーを外して、三か所ユニオン部を緩めて手すりを外します。直管部と曲がり部がいもネジで固定されているので緩めて外します。新しいシャワーハンガーを通して、再度固定して完了です。18年以上経過していたので交換は難しいかと思いましたが、TOTOのカタログの浴室用手すりシャワーフックのページを見ると概観がそっくりな製品を発見。品番程度の変更くらいで現行品も形は変わらないのだと思います。稀ではありますが、こういったケースもありますので10年以上経過したものに関してもきちんと調べて交換可能なものについては交換を。19:05|エアコン|こんばんわ稲葉です。今日から3日間下館駅前のメインストリート稲荷町通りが大変賑やかになります今年は初盆なので町内の活動にあまり協力は出来ませんが、親父が自治会の副会長をしているので顔だけは出すようです。ここ数年連続して雨に降られる模様。今もまたゴロゴロと鳴って来ました来年は息子が小学校に上がるので一緒に子供神輿を担げるといいですまた楽しい妄想を。しておいて、本日はお世話になっている管材屋さんのご自宅の小山市にエアコンの取付けに行って参りました。問屋さんなのでエアコンは用意していただき、取付けのみさせて頂きました。三菱も空調機では一流メーカーですからモノは良いと思いますこちらの機種は冷媒にR32を採用しておりスタンダードなモデルながらちゃんと日本製です。リモコンホルダーと室外機のドレン口が別売りなのがちょっとケチですけど取付要領は普段と同じです。今回はフレア加工について。パイプカッターで配管を切断すると内側にバリが発生します。バリをそのままにしてフレア加工するとフレア面が均一でなくデコボコした状態となり冷媒漏れを起こす原因となります。金やすりで切断した端面を滑らかにします。取り作業の際には切粉が配管内に入らないよう必ず加工面を下に向けて作業します。リーマを使って内側のバリを除去します。ダイキンのルームエアコン据付講習会ではこの作業を2回繰り返しました。耳かきを使って内側に残った切粉を掻き出します。フレアナットを配管に通したら、いよいよフレア加工です。僕が使用しているフレアリングツールは新冷媒対応品(ねじ部に赤とピンクのリングがついてるもの)なのでフレアダイス端面から銅管を出す寸法はおよそ0.5mm程度。旧式のフレアリングツールの場合は1.0mm~1.5mm程度出します。綺麗にフレア加工出来ました。フレア面に冷凍機油(エアコンパル)を吹き付け。トルクレンチでカチッとなるまで締め付けます。今回はダクトカバーで仕上げました。フレキカバーを使って雨戸と手すりの干渉を避けてます。ダクトカバーを使っていてもちゃんとパテ埋めして害虫の侵入を防ぎます。真空乾燥後、ガス漏れ検査。今回も異常なし!冷媒漏れの心配もなく安心してお使い頂けます当店は原則取付工事のみのご依頼は承っておりません。実は来週も取付工事のみの現場に入りますが、そちらも問屋さんからのご依頼なのでお受けしております。ご了承下さい工事にお伺い出来る地域としましては、片道1時間圏内でしたらお伺い出来ます。県内でしたら水戸市、つくば市など。23:59|その他|こんばんわ稲葉です。本日は中野サンプラザへ日本古武道大会を見に行って参りました一本電車を逃してしまい予定より遅れた到着となりましたが普段お世話になっている関先生の演武には間に合いホッとしました大きなステージ上を左右で区切って二組ずつの演武で、各流派の登場と共に流派の特徴や歴史紹介などのアナウンスがあり、休憩をはさまずに各流派が登場して来ました。先生の登場はPM1時過ぎ頃。鎌を持った演武もありました。他の流派も剣術のみよりかは様々な得物に対応した複合武術が多く、中には築城術まで含んだ流派もあったのには驚きでした戦国時代以前から存在する流派は実戦を想定しての武術なので甲冑の隙を突いた打突や武器が無い状態での戦い方を想定した体術など人の手から人の手へ延々と受け継がれてきた妙技を感じました。昨日先生が話されていた、一刀流で使用すると言われる鬼籠手(大甲手)も使用していた流派があり、実際に木刀を受ける様子を見ましたが確かに丈夫そうだなぁと感心しました普段とはまた違った先生の演武を見る事が出来、現在教わっている杖道の元となった神道夢想流杖術の演武も見れて大満足。僕が座った席の前方に奥様と見に来ていたSさんを発見し、一声掛けて会場を後にしました。70以上の流派が登場する大会なので時間の都合上仕方ないと思いますが、各流派の演武している技の紹介や解説があるともう少し見やすい気もしました帰りに中野駅に向かうとお祭りシーズンということもあり、沖縄っぽいお祭りに遭遇。比較的空いてた牛タン屋に落ち着きました電車ならでは明るいうちからのビール。19:22|エアコン|こんばんわ稲葉です。本日も気まぐれな天気のおかげで当初予定していたエアコン取付けの日程を変更させていただくハメになったのですが、午後になって一転晴れてしまったので、お客さんに再度連絡し了承を得たので急遽工事に入らせていただく事になりました。現在冷えなくなってしまったエアコンの位置がロフトの上に付いており、室内を冷やすには向かない場所に設置してありました。マンションの2Fで配管が出ている壁面が非常階段側になり、脚立やはしごはかけられず足場を組まないと取替不能な状態でした。室内の冷房効率と現実的に取付可能な面を考慮して以前設置してあった場所に新設させていただきました。8畳程度(冷房時)先日取付けた一つ上のタイプです。コンセントの位置まで少し距離があるのでモールで仕上げました。室外側の配管は外壁塗装の際に塗られたカバーを再利用させて頂きました。オーダーメイドの革靴を製作・販売されているS様。革靴のかかとをよくすり減らす弟も修理でお世話になった事があり、信じられないくらい良心的な価格で直していただいた事があります。父とは消防でも一緒の分団で大変お世話になっています。天気のせいとはいえこちらの都合で振り回す形になってしまい申し訳なかったのですが、明日もこちらの部屋を教室でお使いになるようでしたので本日中に設置出来て良かったと思います。お店や教室ともなるとお客さんあっての事ですから冷房が使えないのは痛いですからねまだ残り1台本日取付けた一つ上の10畳タイプの在庫がございます。18:43|エアコン|こんばんわ稲葉です。本日は雨が降ったり止んだりと外に用事がある時間帯に限って降られて天気に振り回された一日でした昨日は猛暑の中エアコンの取付に行って参りました。以前にも紹介したRA-2239PVの設置です。開口してあった穴を利用し、エアコンの背板が収まるギリギリの範囲でしたが、しっかり固定されています。新調した道具のトルクレンチとチューブカッターが物凄く使い易く作業が捗りましたこのPVシリーズは一番スタンダードな機種ですが、便利な機能もついています。この他にも防カビフィルターなどと併せて設置後も快適にご使用頂く為にイヤな臭いの原因を抑制する仕様になっております。ご予算がある方に是非オススメしたいのは上位機種のHVシリーズ。こちらの機種は「再熱ドライ機能」や「湿度コントロール」など梅雨時の季節や室温は下げずに湿気を取りたい時などの除湿機能が充実しております。昨日、一昨日と夏の訪れを予感させるような暑さになり、エアコンのお取替えをご検討された方も多いと思います。16:29|工具箱|こんにちわ稲葉です。適度な水分補給と空調を上手く利用してくれぐれも熱中症には気を付けましょうさて、先週参加したエアコンとエコジョーズの講習会の話。午前中エアコン、午後エコジョーズと盛りだくさんの講習会で実機を使っての講習会に参加して来ました。エアコンの講習会では。ポンプダウン、リークチェックなどを行いました。座学の事故事例で驚いたのが、エアコンプラグのつなぎ直しによる火災事故。上図のようにエアコンの能力によってプラグ形状が異なっています。設置するエアコンのプラグ形状に併せて電源側を交換する必要があるわけですが、事故が起きた現場では、IL型を設置するのに電源側の変更を行わず何を思ったのか室内機のプラグ形状を平行型につなぎ直しをしてしまい、結果容量不足による発熱が原因で火災に至ったそうです。平行型15A、アイエル型20Aこの数字を見るだけでも電線に流れる電流値が違う=電線の太さが違うと気付くと思うのですがそれと気になっていた冷媒の追加充填について。長府のメーカーサービスに「買ったばかりのエアコンが全然冷えない」や「2~3年で急に冷えなくなった」とクレームが入る事があるそうです。サービスが現調するとこういった現場のほとんどが施工ミスによる冷媒漏れが原因なのだそうです。・フレア加工時のバリ取りがされていない為にフレア面が均一でなくシールが不十分なケース。・トルクレンチを使わずに締め込んだ為のナット割れ。・弁棒キャップなどの手締めこういった施工時のミスが原因で極微量ずつでも冷媒漏れが起こると、取付けて数年で冷えなくなったりします。冷媒漏れを起こしたエアコンに追加充填をするには、どのくらいの量が減っているのかが分かりません。減った量が分からなければどの程度追加で充填していいのかも分かりません。冷媒が少な過ぎてもダメ、逆に過充填でもコンプレッサーを損傷する恐れがあるそうです。充填する際には一旦冷媒を全回収(大気開放は厳禁)し、電子はかりを使って規定量冷媒を新たに入れる必要があるのです。ちなみにそれをやろうとすると、フロン回収機、チャージングスケール、冷媒ボンベなど一式揃えるのに何十万もかかってしまうとても専門業者でない限りそこまでは揃えられないので、いかに最初の取付工事で冷媒を漏えいさせないかが重要なのだと感じました。そんなこんなで、最近割と頻繁にウチに寄ってくれる空調部材専門の問屋さんがいろいろとチラシを持ってきてくれるので古くなってきたトルクレンチ類を新調してみました。このトルクレンチ、モンキータイプと違ってかけ直しの必要が無いので重宝しそうです。エアコンパル(スプレー缶)はダイキンの講習会でも推奨しており、フレア面のシール性が向上するようです。あと、前から多分そうだろうなと思っていたのですが、長府の最上位機種のHVXシリーズはダイキン製のOEMだそうです。AXシリーズちなみにこのR32という冷媒はR410Aに比べて沸点温度が高いので暖房運転の効率が高いです。一年中通してエアコンをお使いでしたらオススメの機種です。11:03|風呂釜|こんにちわ稲葉です。珍しく午前中の投稿です。実は昨日書いた記事を保存し忘れてしまい再度記事を書くハメになってしまいました気を取り直して。最近は見かける機会こそ減ったものの、まだ全国的には使用されているご家庭もありそうなガスの風呂釜を交換して参りました。一昨日の夕方にお風呂が点火しないので見て欲しいと連絡があり、このお客様は2年程前まで暖房用の灯油でお世話になっていたお客様でした。脚を悪くされてからしばらくお付き合いが無かったのですが、ガスを供給している会社には時間帯が夕方なのもあり気が引けたようで当店へご連絡を頂きました。本体ステッカーに「YB-200K」とあり、2003年製のようです。メーカー名は見当たりませんが世田谷製作所製でしょうか?本体を操作するには段差を越えて屈んで操作しなければならないので相当負担になるのが想像出来ます。写真のような機器を自然排気式(CF)といいます。燃焼用の空気を屋内から取り、燃焼排ガスを排気筒にて、自然通気力によって屋外に排出するものです。給気と排気が正しく行われないと一酸化炭素(CO)中毒事故が発生する恐れがあります。本来は浴室内に設置は出来ません。機器にも「浴室外設置」とステッカーが貼ってありました。新設はもちろん取替の場合であっても他の方式(屋外設置など)の機器に交換するようすすめられています。排気筒の材質もSUS304またはこれと同等以上のものと指定があり写真のような排気筒では設置基準不適合となります。機器の年式が2003年という割に排気筒の古さが目立つので、おそらくはその前の風呂釜から継続して使用されている排気筒だと思われます。・2003年時点の交換の際になぜ屋外設置の機器を勧めなかったのか?・保安点検の際に指摘事項としてお客さんに伝えていたのだろうか?技術基準や設置基準などの指針があっても、実際の現場ではお客さんの意向や設置環境など指針通りに行かない部分も当然あります。それでも、上記の2点に関しては屋外設置機器を提案する、既に使用しているものを交換とは言えないまでも、せめて排気筒の交換を促す事は出来たはずだと思います。付いていない旧式の小型湯沸器が原因のCO中毒死亡事故が発生した経緯があるからです。消費者が求めるものはお風呂に入れてお湯が使える事。安心してご使用いただくために設置状況や安全装置の不備に関して注意を促すのは我々の責任です。少々長くなりました今回はもちろん屋外設置式に交換です。穴が一つ余計になるので浴槽にキャップをします。下の穴には循環口を取り付け。本来は浴槽も交換したかったのですが予算の都合で今回は見送りました。聞いてビックリだったのが、浴室内に蛇口がないこと今までは隣接する台所からホースを延ばして浴槽に水を落とし込んでいたそうな。地面を掘り返して追加で浴室内に単水栓を引き込みました。室内のコンセントから分岐し防水コンセントを外に出して工事完了です。機器の固定も室内側で当て木をしてるのでトタンの壁でも大丈夫かと思います。-プロフィールAuthor:popo178はじめまして!稲葉燃料店です。当店は茨城県筑西市にて創業1889年の「まちのガス屋」です。LPガス・灯油の販売はもちろん住宅設備機器の販売・安心の自社施工。電気や水道のトラブルなどライフラインのことならお任せ下さい。お悩み解決の手助けになるかもしれません^^小さな個人商店ですが確かな技術と小回りの良さがモットーです。