当研究所の研究成果を取りまとめた刊行物として、昭和28年より発行されております。一部の研究報告書はPDF形式で全文をダウンロードすることができます。ダウンロードの際には、当サイトの利用規約を遵守の上ご利用ください。PDFのファイルサイズが大きい場合には、ダウンロードに時間がかかる場合がございます。ダウンロードは1回のクリックで開始しますので、ダウンロードが完了するまで、複数回のクリックはなさらないようご注意願います。年代以降、導入が急速に進んだ。ケーブル設備の割合が増加傾向にある。ケーブルの絶縁性能低下特性や劣化要因の把握が重要となってきている。)注4)を実施し、統計的な絶縁性能低下様相や絶縁性能低下要因を明らかにする。到達時間差法による部分放電発生箇所の位置標定手法を開発してきた[1]。週間程度を要した部分放電発生箇所の位置標定注5)を、最短で1.5〜2日間で終了できるようにした。相に対して前駆遮断試験を実施した。乾式CVケーブルであっても水トリーであることを明らかにした(図2(b))。ケーブルの主要な劣化要因である電気トリーや水トリーの形成を低減できる。注2)絶縁体である架橋ポリエチレンの架橋工程で、架橋剤入りのポリエチレンを加熱する必要がある。いたが、水蒸気が絶縁体内に残留し、微小なボイドの形成や残留水分による水トリー発生が懸念されたことから、高温乾燥ガスにて加熱する方式が主流となった。この手法を乾式架橋技術という。注3)JEC3408:2015にて絶縁体に対する水の影響がないCVケーブルでは使用年数30年として試験電圧値が制定されていることから、CVケーブルの期待寿命を30年としている。ある部分放電のケーブル内部での発生が検出された時点で瞬時に課電を停止する。迅速かつ精度良い部分放電発生位置の標定が前駆遮断試験の成功率向上や試験期間短縮につながる。CVケーブルに対する前駆遮断試験を実施している。4等分し、部分放電発生部を2等分してさらに部分放電発生部を標定することを繰り返して位置標定を行っていた。注6)アルミラミネート遮水層や金属被のないCVケーブル。絶縁体に水分が水蒸気として浸入する可能性がある。ケーブルといった水トリー劣化が抑制されると想定される条件での絶縁性能低下様相を解明する。discharge前ページへ戻る。