20:21貫流ボイラーにて、0.4MPaの蒸気を100t発生させたとします。100m程度離れた場所に蒸気を供給した場合、どのくらいの量の蒸気を送ることができるのが一般的なのでしょうか?弊社では、配管に保温する、スチームトラップの保守など一般的と思われることは、実施できていると思います。発生した蒸気の60%程度しか利用できていません。測定値が異常なのか、このくらいの損失が発生するのが普通なのか、判断できません。判断する方法などもあれば、ご教授ください。閉じるhpglさん残り40%は水に戻ってしまっているのでしょうか?100Mのはいかんの入口と出口付近に流速計と念のために温度計もつけられて実際の状態を測定されてそれから対策を考えられた方が良いように思います。19:21アドバイスありがとうございます。水(ドレン)になっているものと推測されます。入口、出口に計測器をつけるのは、物理的に難しいです。:レイノルズ数Vis:蒸気の動粘度(m2/s)にて計算してみて下さい。07:12回答ありがとうございます。実測で供給先0.4MPa、供給先0.36MPa。損失0.04MPpa。質問するあと2000文字入力できます。