この規程は、魚沼市水道条例(平成16年魚沼市条例第210号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。条例第5条に規定する給水装置の新設、増設又は改造の申込みは、水道工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の申込書を受理しこれを承認したときは、承認の旨を通知する。前条第2項の工事が完成したときは、水道工事報告書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。管理者は、前項の報告書の提出を受けたときは、竣工検査を行い異状がないことを確認した後、給水を開始するものとする。条例第8条第3項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者は、それぞれ当該各号に定める者とする。対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。条例第9条第1項の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比較して過大でないこと。配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。防止するための適当な措置が講ぜられていること。当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。条例第9条第1項の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。前項の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。給水管は、道路内においては、道路管理者が指定する深さ、宅地内においては凍結深を考慮した深さに埋設しなければならない。技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。メーターは、次に定める基準に基づき設置する。メーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。管理者は、集合住宅が別に定める条件に適合している場合は、各戸ごとに使用水量の計量及び料金の徴収(以下「各戸計量及び徴収」という。)を行うことができる。給水装置の所有者は、各戸計量及び徴収の取扱いを希望するときは、あらかじめ管理者に申請しなければならない。給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。給水管の中に停滞空気が生ずるおそれがある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。給水管には、ポンプを直結させてはならない。開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠ぺいにかかわらず、防寒措置を施さなければならない。酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。(様式第3号)により届出をしなければならない。前項の届出書を受理したときは、これを審査し、現地を確認し、又は立会いをしなければならない。(様式第4号)を提出するものとする。管理者は、前項の請求書を受理したときは、直ちに調査又は検査を行い、その結果を通知するとともに必要な改善を指示し、又は改善の措置を講じなければならない。漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。条例第35条の規定により減額又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。(様式第5号)の提出をもって行う。(様式第6号)により当該申請者に対し通知するものとする。不可抗力による漏水に起因する料金の減額又は免除については、管理者が別に定める。条例第36条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第7号)により行うものとする。緊急の場合は、この限りでない。条例第38条各号により給水停止の処分を決定したときは、給水装置使用者に通知しなければならない。給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないよう措置しなければならない。則この規程は、平成16年11月1日から施行する。この規程は、平成27年9月11日から施行する。この規程の施行の際、この規程による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、これを使用することができる。則(令和元年10月3日企業管理規程第6号)この規程は、公布の日から施行する。企業管理規程第6号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。