(2/2)某データーセンターでスコットトランス(3相3線200V/単相3線210-105V×2)の設置を考えています。その場合、2次側の中性線の接地を取るべきでしょうか。?データーセンターの場合、中性線の接地は取らない方が良いと言われましたが、具体的な理由が分かりません。どなたか分かる方教えて下さい。(83/190)低圧回路は原則非接地です。高圧との混触時の異常電圧防止・ELBの動作の為等で接地します。データセンターの設置される機器は、対地間にフィルタが設置している場合があり、中性点接地をすると、通常状態で漏電してしまう場合があります。付ける場合があります。(2/2)回答ありがとうございました。既存の接地方式(対地間フィルタの有無等)の確認をしてみます。落雷対策の考え方と推定しました。http://www.eei.or.jp/denkijoho/index.html#D参考元http://www.sankosha.co.jp/的はずれなら、ごめんなさい。(2/2)早速の対応ありがとうございました。参考にさせて頂きます。12:31結果を報告するこのQ&Aにはまだコメントがありません。あなたの思ったこと、知っていることをここにコメントしてみましょう。そのうちの白は中性線で0ボルトですが...2次側接地線電流の増加について教えてください。工場受電室内の単三200Vトランス(恐らくスコットトランス)の2次側に増設工事(1回線コン...B接地とD接地間の電圧が出ます。柱上トランス(単相200V/100V)の接地は低圧側の1線を接地しています。出来上がり、後で見に来たたくさんの人の悩みの解決に役立てられています。