稲葉燃料店のブログ茨城県筑西市の「まちのガス屋」です。くらしの設備はお任せ下さい。17:06|給湯器|8月27日の工事。器具でお世話になっているT様より、最近お湯の沸き上がりが遅いとのご連絡を受け見にお伺いしました。交換時期と思って下さっていたようで取替させて頂く事になりました。18年不具合なく使えているケースも非常に稀なので当たりの機種だったと思いますオイルタンクも脚を切って新しく交換です。外装もシャンパンゴールドになって汚れが目立たなくなっております。¥18,000(込)※工事費は別途かかります。22:11|お悩み解消します|8月26日の工事。8月24日にガスでお世話になっているI様から、隠ぺい配管部から漏水の疑いがあり壁が滲みているので見て欲しいと連絡を受けました。見て見ると、確かに給湯器から出たお湯の配管が壁に隠ぺいされた部分より滲み出ているのが分かります。手でポキッと行くほど鉄管が腐食していました写真の通りネジ部はボロボロ、内側の径も剥離でほぼ塞がった状態。厄介なのが、この一か所の隠ぺい部より、洗面所、キッチン、浴室(2か所)の合計4ヶ所に給湯配管が分岐している為、既存の配管を縁切りしたうえで新たに給湯配管を敷設する必要がありましたとりあえずこの日は、浴室だけでも使えるようにしようと2か所、湿式のダイヤコアを使って既存の配管もろとも穴開けをしました。写真を撮ってるヒマが無かったのでなんのこっちゃ分からないかもしれませんが、一旦水栓を外してお湯側を既存の配管ごと穴開けして、新たに腐らない架橋ポリ管で配管し、再度水栓を元に戻した状態ですとりあえず時間も時間だった為、残りのキッチンと洗面所への配管は後日やらせていただく事にしました。あいにくの雨の為午前中は様子見。午後になっても降ったり止んだりを繰り返していましたが、今日を逃すと中々お休みが取れないようなので強制敢行。給湯器すぐ裏面の浴室とは違い、キッチンまでは途中3ヶ所穴開けを行い配管しました。洗濯機をよかして穴開け。キッチンの混合水栓を外して穴開け。湿式のコアは水はねがあり屋外もしくは浴室内など清掃しやすい場所以外では使えない為、既存配管をプラグ止めして隣に穴を開けました。架橋ポリ管は樹脂製の為配管が腐る心配が無く、ネジ切り作業もいらない為施工時間短縮が出来る一方で、巻グセが強いのでなるべく屋内の露出部は見栄えよく因幡電工のリフォームダクトを使いました。最初に大きく開けた壁面もモルタルで補修しました。二日併せて工事時間がほぼ丸一日を要する大規模な修繕になってしまいましたが、今後は漏水の心配も入りませんし、漏水に気付くのが早くて何よりだったと思います。言った修繕の場合毎回思うのが、なんでも隠せばいいもんじゃないってコト。21:58|給湯器|こんばんわ稲葉です。更新出来なかった分の記事をアップして行きたいと思います。長く灯油・ガス・炭でお世話になっているA様。地元では新聞やケーブルTVなどでも取り上げられた事がある老舗のおせんべい屋さんです。お盆明けから給湯器の追い焚きと自動お湯はりが出来なくなってしまったという事で見にお伺いしました。給湯は出来るという事で燃焼系は大丈夫なようでしたが、追い焚き、フロ自動共にボタンを押しても無反応エラーすら出ませんでした。音を聞いて見るとどうも風呂循環ポンプが回っていないようなので運転状態で電圧を測定した所、やはり0Vでした風呂循環ポンプもしくは基板の交換が必要でしたが、部品供給期限が既に終了している機種の為お取替えをご提案させて頂きました。こちらのお宅は上水道が通ってはいるのですが、配管径の問題なのか水圧が異常に低く、以前も給湯器が動かないなどの症状が何回かありました。カタログの仕様表にあるように、給湯器には最低作動水圧が機種により設定されており、その水圧が確保出来ないと給水の入口に付いている「水量センサー」が十分に回らず燃焼出来ない状態になります。給湯器交換のタイミングという事もあり、イチかバチかではありますが、現在の給水立ち上げ管ではなく、よりメーター側の埋設部から新たに給水管を立ち上げて給湯器に接続し水圧の改善を試みました。HIVPのユニオンを使って接続し、立ち上げ管はプラグの部分まで防食テープを巻いた鉄管で立ち上げました。プラグ以降は架橋ポリ管で、途中洗面所の給水を分岐させ給湯器まで接続しました。ダメ元ではありましたが、交換前より水圧を改善する事ができましたリモコンはかんたんリモコンの浴室リモコンのみをチョイス。¥152,280(込)※別途工事費がかかります。|表示が正常に戻りました。22:50|お知らせ|こんばんわ稲葉です。不正利用の疑いがあると連絡を受けたカードの利用停止に伴い、クレジットカード支払いを利用していたweb関連の手続きからようやく解放されました事の発端は、先々週見慣れない電話番号から着信があり、楽天カードサービスを名乗る男からの突然の電話でした。男:「お客様がご利用なされているカードで、本日76万の請求が発生しておりますがお心当りはございますか?」と。僕:「いやいや、普通に昼休憩中だし、PCもスマホもいじってませんけど。あなた本当に楽天さんなの?」と疑う気満々で答えた所。男:「お疑いのようでしたら、カード裏面に記載されております、カスタマーセンターに直接お問合せいただいても結構ですよ」とやけに上からな物言いで自信あり気に応答されました。僕:「じゃぁ、そうさせてもらいます。」と答えてとりあえず電話を切りました。え!マジなの指示された通り財布の中のカードを取り出しカスタマーセンターへ問い合わせた所、応対した女性の方が履歴を元に、請求が発生している事とその事について連絡をしている履歴がありますとの事。本当だったらしい通常の使用額と大幅にかけ離れた請求だった為、急ぎ本人使用のものか確認を入れてくれたようでした。そんな額の使用があるはずもないし心当りもないので、使用していない旨を伝えた所、不正利用の処理をし、実際には請求は発生しませんのでご安心下さいとの事。予期しない連絡だった為安堵しましたがどこからの請求なんですか?と聞いた所、まだ請求元が判明していないので答えられないとの事でしたとにかく、現カードを利用停止にする必要があり、カードを再発行しなければならないとの事で急ぎその処理をお願いしました。現在は、各銀行やクレジット会社などでweb上で残高照会や注文履歴を手軽に閲覧出来ますが、なりすましや不正アクセスに注意と各HP上で注意喚起を目にする事はあっても実際に被害に逢うとは。今回は実被害こそ無かったものの、ちょうどブログの有料プラン更新日が重なってしまい一時的に更新出来ずにいましたちなみに、PCのセキュリティソフトで検査した所、問題は検出されませんでした。併せて補足しますが、当店で管理している個人情報などの情報はネット接続なしのPCで管理しておりますので、情報流出の心配はございませんのでご安心下さい。一つ心当りがあるのは、大学院に通う弟が教授の付き添いで海外実修に行く事になり、急ぎ航空券を購入する必要に迫られ、カードを持っていないのでカードを使わせてくれと連絡があり、いくらなんでもと渋ったものの仕方なしに使わせたことがありました。10:46|お知らせ|こんにちわ稲葉です。明日13日~16日まで、臨時休業とさせて頂きます。16:40|お悩み解消します|こんにちわ稲葉です。本日は、この間洗濯機の水漏れを直したO様にトイレのドアノブもついでに見て欲しいと頼まれその交換に行って参りました。内側の施錠が外れなくなってしまったようで、無理やりドアノブを外した形跡がありましたバールをお使いになったようで金具がぐにゃりと。ドアまで傷ついてしまうので力技は他で使いましょう同じタイプのものへ交換します。ホームセンターはホントに便利ですね。なんと言っても実物がそこにあるからモノが選び易い。部品取り寄せの必要がない修理の場合は結構使わせてもらってます。18:43|お悩み解消します|こんにちわ稲葉です。本日は灯油でお世話になっているO様のお宅から洗濯機の水漏れを見て欲しいと依頼がありお伺いしました。漏水補修テープで対応し、様子見をお願いし、しばらく大丈夫だったようですが昨日連絡があり、やはり床が濡れているとの事でした考えてみたら、漏水補修テープは配管のように円筒形状のものには有効ですが、蛇腹ホースのように凹凸があると隙間が出来てしまうのでそこから水が漏れ出したようでしたそれならホースごと交換だということで。ホースを外し、同じようなものを探しにホームセンターへ。合いそうな物が中々ない大概売られているホースは排水延長用で本体からの接続には使えないと注意書きが穴が開いてる場所が本体接続側なので止む無く延長用を購入しいざ交換。19:28|給湯器|こんばんわ稲葉です。逃げ足の速さで有名なパナソニック。現在はガスも石油製品も製造はしておりません実は本日のお客様、今回が初めてのお取引。この給湯器を設置したお店に調子が悪いので見て欲しいとお客さんが連絡したそうなのですが、なんと1ヶ月も放置されたまま結局見に来ないので既に独立している息子さんが当店のお客様というご縁から高齢のお母様に代わって取替えのご相談を頂きました今回は追い焚きも出来るように追い焚き配管工事と台所のみだったリモコンを浴室にも増設させて頂きました。ステンレス浴槽に小さな径のドリルで下穴を開けていき10mmの穴を開けます。油圧式パンチャーの心棒が入ったら一気にΦ50の穴を開けます。外壁面に対して中央で開けましたが、浴槽に入った時に足がくる方に寄せても良かったかもしれないです中まで保温をしてカバーをします。本来ですと追い焚き配管に保温の必要はありません。冬場の凍結防止も循環口の上まで水を張っていれば、例えリモコンの電源がOFFでも外気温が低くなるとポンプが作動して追い焚き配管内の水を循環させる為凍結しません。今回の現場は浴室から10m以上離れた玄関先の給湯器まで配管を延ばさなくてはならない為、放熱ロスの関係で保温を巻きました。作業中お隣さんの屋根からいろいろ落ちてくる。転倒防止金具がつけられない(外壁がお隣さんのもの)為、ブロック固定用の金具を使って固定しました。18:11|エアコン|こんにちわ稲葉です。当然のごとく全身ビショ濡れ、信じられますか?ズボンをつたった汗で、くつ下まで濡れる事があるなんてもう暑さの話題はいいですね本日もメーカー経由で取付け依頼を頂いた現場へ行って参りました。押入れを突き抜けて設置されておりました。した機種は100V20Aタイプなので、コンセントも平行型からアイエル型に変更しました。ちなみにアースは室外機側で接続してます。HVシリーズは長府のラインナップで中グレードに位置するモデルです。残念な事に当店ではまだ一台も出ていませんスタンダードタイプのPVシリーズには無い機能として。リモコンも液晶部が大画面で操作もし易くオススメです。¥137000(税抜)機能が多いと「煩わしい」「覚えるのが大変そう」と言う方も心配ございません。お掃除機能や内部クリーン運転などはボタン一つで自動終了。-プロフィールAuthor:popo178はじめまして!稲葉燃料店です。当店は茨城県筑西市にて創業1889年の「まちのガス屋」です。LPガス・灯油の販売はもちろん住宅設備機器の販売・安心の自社施工。電気や水道のトラブルなどライフラインのことならお任せ下さい。お悩み解決の手助けになるかもしれません^^小さな個人商店ですが確かな技術と小回りの良さがモットーです。