定格電流200A屋内分割型(3)音響装置(ブザー)【BZ1K】<注意1>受信機LGR1Uと零相変流器(ZCT)ZCT1N、ZCT1S、ZCT2S、ZCT1BS、ZCT2BSはいずれの零相変流器も組み合わせ可能です。<注意2>受信機LGR1Uには音響装置が内蔵されていませんので、外付け音響装置BZ1Kをご使用ください。端子式LGR1U、LGR5S、LGR10SZ020701AZ020702AZ020703AZ020704A※零相変流器は1次側、2次側とも極性の区別はありません。※受信機と変流器の配線長は200m以下としてください。挿入可能な電線を表に示します。貫通孔径600Vビニル絶縁ビニル絶縁電線(IV)シースケーブル(mm)(VVR)2本3本2芯3芯600V600V3芯CVCVTケーブルケーブルZCT1Nφ2960383838ZCT1Sφ32806038386038ZCT2Sφ43150125100100100100ZCT1BSφ30605038383838ZCT2BSφ451501251001001001003838電線最大直径(被覆を含む)2本3本(mm)(mm)φ14.5φ13φ16φ14.5φ21.5φ19.5φ15φ13.5φ22.5φ20.5※電線の仕上がり外径はJIS規格を参考としています。念の為、使用電線の外径寸法チェックをお奨めします。