4号機プールのドレンへ漏洩の可能性。...twitter.com4号機プールのドレンへ漏洩の可能性。n°4.保安院:3号機炉注水流量1100時点で給水系6.8、炉心スプレイ系1.2立米毎時。1450に炉心スプレイ系を2立米毎時に変更。保安院:4号機の燃料プールのドレンのサンプリング結果で、プールからの漏えいの可能性。ヒドラジンが検出されず、プール水かどうか不明。塩素濃度が高いために溶接部近傍で腐食、漏えいした可能性。燃料プールは二重構造で、コンクリートの内側にステンレスのライナーが張ってある。コンクリートとライナーの隙間に水が入るとドレンに流れていく。一昨日見ると水があったのでサンプリング実施、塩素濃度高い。