通常の状態において、危険ふん囲気を生成するおそれがある場所をいい、電気機器の選定においては、内圧防爆構造が原則であり耐圧防爆構造の製品をおすすめ致します。種危険場所2種場所とは、異常な状態において、危険ふん囲気を生成するおそれがある場所をいい、電気機器の選定においては、安全増構造をおすすめ致します。事業所において、プロパン、ガソリン、シンナー等の爆発性ガス雰囲気中で電気機器を使用して作業を行う場合、一般の電気機器を使用すると、電気機器が発生する電気花火、熱によりガスに引火し爆発する危険があります。このような危険な場所でも安全に取扱作業が出来る様に設計し、かつ労働省の検定に合格し、認定された電気機器が「防爆構造」の電気機器です。防爆構造にはその電気機器のクラス分けに応じて使用可能なガスの種類が定められ、6種類の構造に分類されています。耐圧防爆構造とは、全閉構造で容器内部で爆発性ガスの爆発が起こった場合に、容器がその圧力に耐え、かつ、外部の爆発性ガスに引火するおそれのないようにした構造をいいます。油入防爆構造とは、電気機器の電気火花又は、アークを発する部分を油中に納め、油面上に存在する爆発性ガスに引火するおそれがないようにした構造をいいます。内圧防爆構造とは、容器の内部に保護気体(清浄な空気又は、不活性ガス)圧入して内圧を保持することによって爆発性ガスが侵入するのを防止した構造をいいます。本質安全防爆構造しは、正常時及び事故時に発生する電気火花、又は、高温部により爆発性ガスに点火しないことが、公的機関において試験その他によって確認された構造をいいます。特殊防爆構造とは、記号(d.o.f.e.i)以外の構造で、爆発性ガスの引火を防止できることが、公的機関において試験その他によって確認された構造をいいます。△常時点火源となる部分を内蔵するものはならべく避けることが望ましい。爆発性ガスの火炎逸走限界(標準容器による)の値に従って等級が決められ、又、ガスの発火点の範囲によっても分類され、防爆構造の電気機器に許される対象ガスを表したものです。0.5~06防水保護等級IPとは、IEC規格で規定されている機器の保護構造を、記号で示したものです。アジア各国が加盟している国際的な標準規格。ついて規定しています。IP40の場合、異物に対しては1mm以上の工具、電線が誤って当たっても、導電部や動作部に接触することはありませんが、水に対しては無保護であることを示しています。規定されているISインチねじの並目ねじに一致している。表の特性値は参考値です。天然ゴム(NR)化学構造ホリイソプレン主な特徴いわゆるもっともゴムらしい弾性をもったもの、耐摩擦性など機械性質がよい。表の特性値は参考値です。天然ゴムと同じ性質をもち、安定いている。タイヤをはじめとして、天然ゴムの使われる所には、ほとんど代用できる。表の特性値は参考値です。運動用品、床タイル、ベルト、工業用品。表の特性値は参考値です。タイヤ、履物、防張ゴム、ベルト、ホース、工業用品、プラスチック改質剤としてなど。表の特性値は参考値です。