IDでもログイン出来ます。IDでログイン」ボタンからログイン後、サービスをご利用いただけます。新しく非公開質問する(有料)新しく公開質問する(無料)※いずれも質問投稿には会員登録が必要です個人情報(個人名やメールアドレスなど)が公開されることはありません。11:14停電が発生するとクリーンルームもクリーン度を維持できなくなります。停電の長さにもよると思いますが、停電復帰後のクリーン度管理の注意事項をご教授ください。計画停電時のクリーン度維持のための注意事項も合わせてアドバイスをお願いします。*注:これは事務局が考えた架空の質問です。気づいた点を記載します。停電が発生すると、特別な防御策を構築していない限り空調が停止すると考えられます。空調機が停止する事により室内と外部との気圧差がなくなり、外部からの空気の吹込みとそれに伴う異物の侵入が懸念されます。停電発生時、及び空調回復時の衝撃などでフィルター周りからの異物の発生も考えられます。停電の長さと汚染の程度にもよりますが、復帰時には室内塵埃レベルの確認と念入りな清掃が必要です。停電が長時間に亙ると、季節など外部の環境によっては室内の湿度が上昇し、製品の吸湿や、設備の腐食、錆の発生などが懸念されます。これらは何れも発塵源となり得るため、チェックと対応も必要になります。外部から有害な化学物質などの侵入が疑われる時には、異物のみならず化学物質も含めた環境の調査と対応が必要になります。停電が発生すると、各種設備のコンピュータが停止すると共に、冷却ゃ排気などの機能も停止します。その為設備の過熱による破損や劣化、配管の閉塞等が起こることもあります。このことにより予期せぬ箇所に異物が発生・蓄積している恐れもありますので、該当する場合はこれらのチェックと対応が必要です。計画停電に対しては、事前に製品や設備に防御処置を施すと共に、クリーンルームには目張りなど外気侵入の防止対策を施します。必要な場合には、部屋全体を窒素ガスなどで充填する事もあります。計画的に停電する場合、外気の湿度が高い時期は避けた方が良いと考えます。外部電源を使って、空調機を稼働させるのも有効です。熊田技術士事務所QCDの全てをバランスさせる信念で、千葉県を中心に中小製造業のモノづくり革新をお手伝いしていますこの回答の評価:回答、ありがとうございます。20:21クリーン化の清水です。現場での経験も含めて記します。停電時の問題と対応についてご質問のクリーンルームは、乱流式のクリーンルーム(クラス1,000~100,000)だと推測しました。それを中心に説明します。停電は、例え僅かな時間、例えば瞬時停電でも、設備や作っている製品に影響を及ぼすことがあります。半導体前工程の炉工程などでは、酸化膜生成が中断されるので品質異常が起き、製品が不良になることがあります。(対象数多い)また、真空が止まるとスピンナー回転中の製品が飛ばされ破損します。安全、環境面では、空調が止まると酸素濃度が低下するので、作業者はクリーンルームからの退避が必要です。天井灯が消えると、避難がしにくくなります。そこで規模の大きな工場では、非常電源を用意しているところが多いでしょう。対応方法も標準化されていると思います。工場稼働時の室内のパーティクルは、床付近と天井付近が非常に多いです。床付近は、粒径が大きいものや、金属粉など比較的に重いものが重力で落ちますから、多いです。天井付近は、工場内の熱により上昇気流が発生し、軽いものが浮遊しやすいです。具体的には、照明、設備の熱、人の熱等で上昇気流が起きます。従って軽いゴミは天井付近に浮遊(滞留)します。停電が発生した場合、電気の供給が止まるので、室温が徐々に低下します。すると上昇気流がなくなりますから、浮遊パーティクルが重力で落下します。長期連休明けなどでは、設備、作業台の上などが真っ白になっていることもあります。計画停電では、室温が下がる前にカバーをかけるなどもルール化しておきたいです。早くやると、高温の設備の場合、ビニールなどが解けることも意識しましょう。工場稼働時は室圧が高い、つまりクリーンルームがほんのわずかですが膨らんでいますので、それが元に戻ることにより、天井からのゴミの落下も知っておきたい。通電時はその逆も起こります。停電復帰後のクリーン度管理の注意点、ポイント停電復帰後は、一気に通電されるとその衝撃でこれらが舞い上がることが考えられます。クリーンルームでも、天井に吸い込みが設置してあるタイプもあります。この場合、天井の吸い込み部分に埃の塊がついていることがありますが、通電の衝撃でそれらが落ちてくることがあります。日頃から清掃をしておきたいです。クリーンルームの壁にはダンパーが設置されていることが多いです。(写真-1)クリーンルームはゴミが寄ってこない様室圧を高めています。その余剰空気がダンパーを通じて排出されます。停電などで室圧が低下した時、このダンパーが閉じ、外からの汚れた空気の入り込みを防ぎます。写真のようにパッキンが外れていると、ダンパーに挟まり、閉じないことがあります。そこから汚れた空気が入るので、通電されても生産開始できる清浄度に到達するまでに時間がかかります。通常は開いた状態ですので、その状態で室内の余剰空気が排出される時に中の汚れなども出て来て、ダンパーの軸に付着し、動作が渋くなったりして、停電時役目を果たさないこともあります。見逃さずに適時確認しましょう。通電後は清掃を繰り返し、清浄度が作業可能な範囲に回復するのを待ちます。清浄度が低いクリーンルームで、事務室や会議室などをクリーンルームや更衣室に改造した場合は、天井が石膏ボードのままというところもあります。これは日々の空調機の振動、風、台風などの外部要因で建物が揺れたりすると少しずつ白い粉が落ちます。停電、通電時の衝撃などではその量も多いです。これが二次更衣室では防塵衣に付着することが無いかも確認しましょう。室圧が低下すると二次更衣室には廊下などの汚れも入り込みます。二次更衣室はクリーンルームの玄関です。ここが汚れていると、クリーンルームへの持ち込みゴミも多くなるので念入りに清掃します。様々な作業も分担してクリーンルームの中も周囲もタイミングよく立ち上がるようにしたい。クリーンルーム内での製品保管もカバーを付けるとか、クリーンブース内に保管するなど日頃から対応しておきたいです。クリーンルーム内では、クリーンベンチも多く使われています。最近のものは通電されると自動復帰するものが多いと思いますが、旧型の中には、自動復帰しないタイプもあります。通電されると、ブース内上のルーバーとフィルターとの間にある蛍光灯が点灯します。この時、自動復帰していると思い込むと、モーターが動いていない(自動復帰しない場合もあります。このまま作業をしてしまうと、クリーンベンチ内が汚れている場合もあります。確認項目に入れましょう。清浄度の高いクリーンルームも長時間停止すると、じわじわ浮き上がってくる場合があります。層流式のクリーンルームは床下3mくらいの空間はあると思いますが、それでも上がって来ることがあります。計画停電の場合は、クリーンルーム内に部分的にパーティクルカウンターを設置し、100Vも確保して自動測定して実情を把握することもしておきたいです。停電、計画停電では、設備はどこまで落とすか明確にしておきたい。停電復帰時は、通電する前に予め設備はどのような状態になっているのか確認しておく。停電時SWが入ったままになっていると、通電時設備が急に動き出すなど安全上の問題も起きる可能性もあります。計画停電する時は、長期連休、大掛かりなメンテナンスなどですね。清掃は上から下、奥から手前へと進めたい。この時使用するワイパーも使い分けをしたい。作業外なら不織布、設備の製品品質に関わる部分はポリエステル等の化学繊維等の使い分け。停電の時も同じですが、製品などはクリーンブース内に保管する。各企業でも様々な工夫がされています。クリーンベンチは3方が閉じられていて、前面のみが開いています。前面上に静電シートを取り付け巻き上げておく。停電時や計画停電時は清浄度が低下するので、停電直後に速やかに製品や部品などはその中に入れ、巻き上げてあった静電シートを垂らし、周囲を止める(封止)と内部の清浄度がある程度保たれます。この他パーティクルではないですが、純水やその供給配管なども、流れが止まるのでバクテリアが発生します。薬剤を封入し、工場立ち上げ時、純水の純度も確認します。細かなことは沢山ありますが、およその内容について記しました。貴社でも様々なルールや標準は既にあると思いますが、必要な内容は見直しや追加しておきましょう。安全、品質も考慮しながら、いかに早く立ち上げるかですね。立ち上げ、清掃、通電などは、いつもと違うことをしますので安全最優先にしましょう。雑駁ですが、クリーン度、パーティクル、安全等をキーワードに記しました。参考になれば幸いです。含め多面的、総合的なアドバイス。クリーンルームの有無に限らず現場中心に体質改善、強化のお手伝いをいたします。15:46半導体工場にいました。停電復帰のポイントを記載します。1中の陽圧が保てなくなり、汚れた外気が外部から入りやすいです。2装置の真上は塵埃がとまりやすいです。したがって、1装置の上面をワイピングする2換気運転を実施する3ダストカウンターで浮遊人居を大きさごとにデータをとる。ダストレベルが管理基準にはいっていれば作業できます。リンテック技術士事務所お客様のニーズを反映させた生産性を向上させる提案ができる、及び工程を自動化させて、実稼動までサポートします。この回答の評価:回答、ありがとうございます。無料会員登録はこちら!。