「9月20日付で終わり、という事にしよう」との一言。戦力外、クビ宣告されました。完全に頭マッシロになったっすわ。理由ですが、一つにはしばしば体調が持たず休みを取るケースがあった事(特にこの夏はフラフラになってまし;;)もありますが、お客様の言われている要望を取り違えた事があるのも理由の一つ。理由が、私が思い込みで判断してしまう事。具体的にあげづらいですが、一例として挙げます。100Vの電灯盤の大元のブレーカが単3(3本線接続)だった時、私は「ああ、ここの100Vは単3だな」と判断して工事しました。単3接続の場合、その電源は200Vと100Vが来る様になるのですが、そうだと疑わなかった。工事完了してから後、別の業者がそこから200Vを取ろうとすると、200Vが無い、という話が来て。ええっ;;と慌てて調べると、本当に100Vしかない。調べると、工場の大元の電気室から出てるのは単2(2本線接続)の100Vだけで、それを途中で無理やり単3っぽく配線してただけだった、と。それを単3にするのに大慌て;;;&工事やり直し。いう体たらくしちゃった、という事がありました。何でそんなミスをしたか。「単3接続だから200Vと100Vがある」と思い込んでたから。私のミスはたいていが、こうなってるからこうであるはずだ、という思い込みによるものだったんです。これが社長がここまでだ、と決心した理由のようです。場合によってはそれが元で事故につながる可能性が高いから。今はまだ200Vなんで、仮に事故になっても、まだ悪くても機器破損やヤケドという程度だが、(それでも大問題クラスだけど;;)これから先の6600V,33000Vクラスだと、命に係わる問題になる。今のうちに止めなさい、という事でした。「君はウチには向いてない」というわけ。雇い主の社長直々の宣告。ジ・エンドですよ(--;;。