本県の令和元年度における高圧ガス事故の発生状況につきましては、令和元年12月31日時点で16件(下表参照)発生しており、平成30年度の10件に比し、6件増加しています。人的被害を伴う事故が4件(重傷者4名)発生しております。現象別では漏洩が11件と最も多く、全体の約7割を占めています。事故の原因としては、設備の経年劣化が6件、設備の管理不良が6件、誤操作が4件となっています。このうち、爆発及び火災が各2件発生しています。爆発事故の原因は、部品交換時における安全対策の確認不十分等です。火災事故の原因は、調整器の過度な使用頻度に加え、分解清掃等のメンテナンスが不十分であったため、調整器内部でパーティクルが発生し、着火源になったもの等です。破裂・破損事故の1件は、間違えて低圧力の圧力計が取り付けられたまま作業を開始し、圧力計が破裂したもので、誤操作によるものです。これらの事故の級は、C1級又はC2級でありますが、今後、状況によっては重大事故が発生することが危惧されます。等の保安活動を積極的に展開し、事故の未然防止に努めてください。関連リンク集サイトマップ。