EV・PHEV回路等に対応したコンパクトな住宅分電盤がこのテンパール工業のパールテクトシリーズです。機能を少し詳しく見てみましょう。テンパールパールテクとのポイント1プラグイン端子方式(電源側)の分岐ブレーカ一次側で供給電圧の測定が可能になっています。テスターの先端が14mm以上のものを使用しなければなりませんが、ハンドルOFFで回路電圧を実測確認できるような作りになっています。テンパールパールテクとのポイント2横スライド式の電圧切り替え方式により文字と色で電圧表示!100V-200V切り替えと同時に電圧表示も切り替わる構造になっています。CT内蔵の分岐ブレーカーを新規に取り付けかのう。オプションで発注時に工場に連絡すると追加料金で機能追加できるはずです。テンパールのパールテクト型番の意味ちなみに商品の型番の意味は「MAG34062」であればMA(キャビネット):扉付G(主観の種類):漏電遮断器3(相線式):単34(主幹容量):40A06(分岐回路数):6分岐2(予備回路数):予備回路2といった意味になります。テンパールシリーズだとMAGの型番の30A40Aが一般的なご家庭でも使われている場合が多いです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*ウェブサイトライン@でお問合せする。QRコードで読み込んでお問合せ。URLをクリックしてお問合せ。東芝FAXで注文する。住宅設備を支える人びと。wooseum.com.。