流下する御笠川流域の平野部である。程度まで異常気象に起因すると思われる自然災害が多発するよは砂やシルトなどの河川堆積層に覆われ,その下位は基うになって地球環境の保全,とりわけ地球温暖化防止が盤岩の花崗岩が分布する。声高に訴えられてきている。エネルギー資源の枯されている。以下に主な機器の構造や機能について述べ,渇問題も近い将来には現実的な問題として私達の生活に表-1にそれらの仕様を示す。大きく関わってくると思われる。震災はこれらの問題が切迫したものであることを如実に感じさせる。字管はといった具体的な対策が求められ,既存技術の効率化や井戸と以下のヒートポンプを結ぶ閉回路となっている。再生可能なエネルギーの利用が着目されており,を行い,採熱や放熱を行うことができる。ヒートポンプ技術がある。本文はボーリング孔を利用した地中熱ヒートポンプシコンプレッサーの圧縮作用によって加温し,これと接すステムの実証施設概要と冬期暖房運転の状況について報る室内側配管内の循環水を温水にする。冷房時には告するものである。膨張作用によって冷却し,同じく循環水を冷水とする。ヒートポンプ内で加熱または放熱した後の冷媒に対しては,地中熱交換井からの循環水に化の少ない地下浅部に貯留されるエネルギー源を指す。よって熱エネルギーの受け渡しが行われる。ファンコイルユニット循環媒体によって地上に取り出し,ヒートポンプで増幅ヒートポンプで作られた温水や冷水を室内側に循環さされたエネルギーを室内の空調に利用するものである。図-1に暖房運転でのシステム概念図を示す。冷房運転時にはこの冷水が循環する熱交換器部分に結露が付着して室内空気の除湿効果が得られる。空調を実施した施設は,福岡市博多区内にある鉄骨プレハブ作りの事務所棟1階部分で約100m2の広さである。この付近の年間平均気温は17.0°Cとされる2)。フォーラム2011」京都な設計が必要となる。定して運転状況を比較した。切替えにて暖房運転を行った。級の井戸2本を計画した。効率評価さらに,築造した熱交換井がどの程度の地中熱交換能ヒートポンプを用いた空調設備の効率評価は,一般に力を有しているのかを確認するため,熱応答試験を行っ成績係数(COP)で表わされ,次式で算出される5)。値が高いほ分布することがボーリング状況から確認されている。深ど効率が良いと評価される。=圧縮機で使用するエネルギー(入力)を残している。確認されているが,地下水流動層の有無は確認されていない。字管内に光ファイバー温度計を挿入が,1月25日の運転では室温は20°C以上に達している。COP費電力等を観測した。値は高く算出されている。状況も深度毎に観測している。最適な状態で運用することが重要である。するための計測装置類を設備した。わらない快適さを得ることができたと考えている。測評価していく予定である。暖房運転では設定した室温を得るためにヒートポンプで温水を生成し,室内への放熱で減少した熱エネルギーを熱交換井から回収するサイクルである。良い運転を行う必要がある。