下水と大気の温度差ここで、具体的な利用例として、下水熱を利用した高効率ヒートポンプ給湯システムの仕組み(図2)を紹介します。1下水の熱を下水管路内に設置した熱交換器により熱を回収し、2媒体により熱をヒートポンプに送ります。次に3ヒートポンプにより、少ない電気エネルギーを使用して、下水の熱を回収して大きな熱エネルギーに変換します。この熱エネルギーにより65°C前後のお湯を沸かします。最後に4このお湯を貯湯槽に貯めて、必要な時に給湯として利用するという仕組みです。下水熱を利用した高効率ヒートポンプ給湯システム国内の下水熱利用事例をみると、都市部の下水熱ポテンシャルは高いにも関わらず、地域における利用事例は十数件にとどまっており(図3)、下水熱利用の普及が進んでいないのが現状です。※1その原因として、設備導入コストの他、事業計画段階の下水流量・温度の調査コストが高く、事業化までなかなか進まないことがあげられます。この課題を解決するために、マンホールごとに下水熱ポテンシャルの分布を示すマップを作成することが有効です(図4)。このマップを活用して熱供給量の高い引き込み可能なマンホールを把握するのと同時に、熱需要量が高い施設を整理して、需要と供給のマッチングを検討します。下水の温度は一年を通して安定しており、大気の温度と比べて夏は低く、冬は高くなる特長があります(図1)。この下水と大気の温度差を暖房や給湯に活用することにより、化石燃料の消費が抑制され、CO2削減効果が期待されます。