株式会社オカムラ|カタログJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。155-156(156-157)概要07|その他設備155156お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。ダクト貫通部は空調と連動し、自動的に開閉するセキュリティダンパーを給気用・排気用に設置します。これらの開閉操作を表示ランプによって指定場所に標示できます。セキュリティダンパーは火災の際は熱感知器等によって自動で閉扉する機能を有しています。セキュリティダンパーの機能メディア保管室用空調設備(セキュリティダンパー)ビル火災は、エアダクトを通じて延焼する恐れがあります。セキュリティダンパーはこうした火災から、また防盜などの災害から安全に守る空調設備です。エアダクトを通じて送られてきた空気は二次層側のMTチャンバー室を通りメディア保管室内に送られます。チャンバー室には気密・断熱性を持つMTダンパーを設け、万一の火災発生時には一次側のセキュリティダンパー遮蔽扉と連動して確実に空気を遮断し内部を守ります。復帰はセキュリティダンパー遮蔽扉と連動し、リセットスイッチによって行います。内部MTダンパー非常換気装置(ベンチレーター)非常換気装置は不慮の事故などで保管室へ閉じ込められた場合に緊急通風や連絡ができるように設計されています。新鮮な空気を毎分1m3供給でき、保管室扉が開扉できない場合にも補給品を内部へ送ることができます。室内側には気密と断熱性能を持つ内扉が付きます。セキュリティダンパー点検口ダクト接続の場合◎[通常]◎[火災時]室外室内MTチャンバー室減圧安全弁コンクリート外壁面(一次耐火層)とMTライニング(二次耐火層)の間の空気層に火災時に外壁面から発生するガスや水蒸気が充満しMTライニングに圧力がかかります。減圧安全弁は空気層の気圧が高まると安全弁が働き、溜ったガス・水蒸気を外部へ排出します。その他設備155サーバ保管庫情報保護のためのフィジカルセキュリティシステムを実現しました。電子マネーやポイントシステムの普及に伴い、高度情報社会に対応した金庫室やメディア保管庫など、従来の技術と実績に基いた高性能のサーバ保管庫をご提案いたします。あらゆる災害から守るため空調・防災を十分に考えた構造で、大切なデータを守ります。オカムラの入退室管理システムと監視カメラシステムとの連動により万全のセキュリティシステムを構築することができます。※仕様は改良のため、予告なく変わる事があります。カメラシステム●換気ダクト●セキュリティウォール使用。組み合わせた傾斜レールの間に挿入した車輪がレール上を直線運動して揺れエネルギーを吸収。傾斜レールの曲率は予期せぬ地震動に対しても共振しにくい設計になっています。免震装置(オプション)●火災などによる放水に対し、防水H1000mmを確保。カメラシステム(オプション)●耐火扉に入退室管理システム連動。各種の本人認証システムを自在に組み合わせることができ、最適なセキュリティシステムを構築できます。■カテゴリマイバインダーマイバインダーは空です。