運転保守状況(1月分)についてお知らせします。燃料移送ポンプのケーブル損傷について1月17日、東京電力は、7号機にある3台の非常用ディーゼル発電機のうち1台へ燃料を送るポンプを点検した際、電源ケーブルの絶縁性が低下していることを確認。調査の結果、電源ケーブル及びその電線管の損傷を確認。原因は、工事でコンクリートに穴を開けた際、埋設されていた電線管とケーブルを損傷させたためと推定。東京電力は、穴開け作業の際には、穴の内部の状況を確認するとともに、損傷したケーブルは全て引き直すとしている。保安規定で求められる非常用発電設備は2台で、現時点において他の非常用ディーゼル発電機2台にて満足しているとのこと。この文章を印刷される方はこちらをご利用ください。Readerが必要です。Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。この企業をチェックこの企業をチェックするとは?動向を把握したい企業を「チェック」しておくと、マイチャネルに自分専用のニュース一覧が作成できます。新着ニュースはメールで受け取ることも可能です。Corporation.。