家】2018.3.31ブログ塩川の家では気密測定を行いました。結果は・・・・・予定どおりの0.5cm/m2・・・・うむうむ。延床面積139m2x0.5cm/m2=69.5cmm2・・つまり家全体の隙間が名刺1.5枚弱。設計段階での計画が0.5cm/m2・・・。計画と実績が全く同じ・・・。悪くない数字ですが、もっともっと技術向上を目指したいです。【塩川の家】設計段階でのQペックスdataC値が0.5で暖房負荷が2584Kwh。Q値は計画どおりの0.89。C値が1.0であれば、暖房負荷2796Kwh。0.5と比べると差異が+212Kwh。Q値は0.9を超えてしまう。C値が0.2であれば、暖房負荷2458Kwh。0.5と比べると差異が-126Kwh。次の目標は0.2台かな?・・・。【塩川の家】今週もあります。!2020.1.18内部床と内部建具の色決め。登録されている記事はございません。野村前監督が他界されました。謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。報道では浴室でのヒートショックが関係...2020.2.11セミナーご参加。ありがとうございました。