冬場は暖気を出すので、室外機側は最大−20度にもなるらしい。内部の水滴が凍るとその配管を塞いでしまい、エアコンが止まってしまうとのこと。配管内部の水分を窒素ガスで排出している所。今回のような場合は窒素ガスでないと効果がないらしい。今回は液体、つまり油と水滴が混ざった側の配管を重点的に窒素ガスを吹き入れた。上記内容も恥ずかしながら初めて知ることばかりだった。先行配管の再度のブローを行い、3回目の新品のエアコンを取り付けた様子。リモコンをオンにすると、普通に暖かな空気が出てきた。今まではこんな風には出ていなかったし、メーカーの方の目からしても問題ないとのことで、ようやく解決した瞬間だった。結局、約4時間かけて解決したが、エアコン1台を取り付けるのにこんなにうれしい気持ちになったことはない。エアコン取付者は皆10年以上の経験があるが、誰も何故エアコンが動かないかが分からなかった。エアコンメーカーの方のみこの原因を特定できた。詳しく聞くと、このような事例は過去20年間で4,5件の報告しかなかったとのこと。要はかなり稀なケースであった。話を聞く限り、皆きっちり仕事をしていたが、不幸なことに不具合が生じてしまったということらしい。建築主からすればどちらにしろ迷惑な話だが、私としてはその話を聞いてなんとなくほっとした。今回の件は非常に勉強になった。これからもエアコンを始め、まだまだいろいろなことを勉強していく必要がありそうだ。