後日止まってしまい、再度新品に交換しても同じように止まってしまったとのこと。メーカーのメンテナンスを呼ぶと建築工事中に施工した先行配管が原因でうまく作動しないのではないかとの指摘を受けたとのこと。エアコン販売店、エアコン設置業者、エアコンメーカー、設計者、という関係者が一堂に集まり、原因を探っていった。↑2回目に設置したエアコン本体と室外機を取り外している所。関係者が全員集まった所でそれぞれの話を聞いていくと、やはり先行配管の内部に水分があったことでエアコンが通常の作動をしないことが分かってきた。エアコンメーカーのメンテナンスの方が言うには配管内に水が1、2滴あるだけで動かなくなるとのこと。それは今回初めて知ったことだった。