使い分けどうしてる!?正式名称知っていた?それぞれのメリットデメリット!ルールや規格ってあるの??まとめ使い分けどうしてる!?どうもじんでんです。今回は圧着端子の使い分けについて記事にしました。圧着端子のサイズの見方についてはこちらの記事を見て下さい。知っている?圧着端子のサイズの見方!圧着端子のサイズ判別できる?どうもじんでんです。今回は圧着端子のサイズの判別について、記事にしたいと思います。仕事的に組み立てではなく、既存の線を測定の為に外すことが多いです。そんな時Y形端子だと思って軽く緩めて引っこ抜こうと思ったら、丸形端子で抜けなかったなんてしょっちゅうあります(笑)。そこで気になるのが使い分け!何かルールがあるのか?でも同じ用途の配線でも、現場によっては違うなんてこともあります。気になったので調べてみました。スポンサーリンク正式名称知っていた?よく現場では『まるたん』や『わいたん』って呼んでいます。他にも色々と呼び方があるかもしれませんが(笑)。した名前から調べようと思い、端子と言ったら株式会社ニチフさまのホームページをのぞいてみました。正式には『丸形(R形)』、『先開形(Y形)』と言うらしいです。先開形は初めて聞きました(笑)。ここからは『R形』、『Y形』と呼んで記事を書いていきます。それぞれのメリットデメリット!どちらの端子にもメリット、デメリットがありますので簡単にまとめます。Y形端子はすべてネジを外さずとも挿入できるので、施工が簡単。複数の端子を1ヶ所にまとめて接続するには向いてない。R形端子はネジが緩んでも、抜ける心配がない。複数の端子を1ヶ所に接続しても確実に固定できる。ルールや規格ってあるの??調べる前の、私の何となくの使い分けはこうでした。AC100V以上の電源回路などの主回路はR型端子。接点などの制御回路にはY形端子。簡単に、こんな感じで思っていました。あっているのか?答え合わせは後ほど(笑)。実際に調べてみると明確なルールは、ほぼないとのことでした。一つ大事なことを発見しました。JIS規格にY形端子はない!そうJIS規格にはY形端子は存在しないのです。官公庁などに納入するもので、JIS規格に適合しなければいけない場合は、内部配線に丸形端子を使用しなければいけません。これって結構大事ですよね!調べて良かった(笑)。それ以外にはルールがないみたいで、各会社の内部ルールや設計する人次第みたいです。概ね共通していることがありました。DC24Vなどの制御回路にはY形端子。電線サイズ1.25sq以下の回路はY形端子でもいい。