圧損計算の基本ホームQiitaブログ雑記ブログリンク集お問い合わせ圧損計算の基本についてバルブ、配管、蒸留塔の基本的な圧損計算についてまとめていきます。・蒸留塔の圧損計算(トレイ塔、充填塔)バルブの圧損計算バルブCV、バルブ特性についてCV値の定義Cv値はバルブ容量を表す係数で、60°Fの水をCv[gal/min]流した時の圧損が1[lbg/in2]となります。Cv値は、K値と以下の関係があります。K}$$なお、dはバルブポート径[inch]になります。代表的なバルブタイプに応じた特性線図。Codeで規定されている必要面積は以下の式より求めます。G}$$各パラメーターは以下の通り。coefficient/p>ガスサービスの場合は、0.975。飽和液:0.65を使用。()KbはAPI記載のチャートより求めます。diskが有る場合:0.9、無い場合:1.0。factorAPI記載のチャートから求めるか、以下の式により算出。Method)HEMの前提1:流体を仮想的な単相流体として取り扱うことができる。HEMの前提2:Nozzleが4in以上あれば、熱的、機械的に平衡と考えることができる。Method)で検討します。