2.バーナーモーター、熱源器の確認。連続で検知した時、タイマーランプを点滅させる。・通常ありえない温度を検出した時の異常表示です。診断記号を記憶し停止する。(3)分後(60)°C以下で再運転する。良2.室外配管温センサー【CN-TH1】の確認:特性の変化3.室外制御基板の不良。弁の開け忘れを検知する。検知に要する時間は冷房時約(10)分・暖房時約(25)分。1.二方弁、三方弁の弁棒が閉じた状態になっていないかを確認。センサーが故障していないか確認。圧縮機を停止して、(180)秒後再運転する。(20)分間以内に(2)回検出すると異常表示する。1.室外ファンロックの確認。診断記号を記憶し停止する。