お問合せご相談窓口・アクセスメールでのお問合せ資料請求ログインアカウント登録後にファイルのダウンロード可能となりますメールアドレスまたはパスワードに間違いがありますログインパスワードを忘れた方はこちら登録されていない方はこちらからご登録くださいパスワードアカウントの新規登録時に使用したメールアドレスを入力して下さい。パスワードをリセットできるメールがお客様の元に送信されます。パスワードのリセットに失敗しましたメールアドレスをご確認ください確認メールを送信パスワードリセットのご案内メールをお送りいたしました。メール内にあるリンクをクリックして頂き、手続きを完了させてください。こちら●カバーの小窓からランプが見えます。運転スイッチを入にすると緑が点灯します。このランプがついた場合、除霜運転していることを示します。このランプがついた場合、除湿機の保護装置が働いて、圧縮機が停止したことを示し、点検が必要です。運転の開始1.運転スイッチを入にして下さい。2.湿度調節つまみを希望の湿度に合わせて下さい。吸い込み空気温度が高い場合は風量を「強風」にして下さい。運転の停止1.運転スイッチを切にして下さい。除湿ランプが消灯し運転を停止します。長期間運転を休止した後の運転開始1.エアフィルターを清掃した上で、しっかりはめ込まれていることを確認して下さい。2.ドレンホースの清掃を行い少量の水を流し、ホースの外れや詰まりがないことを確認して下さい。3.運転スイッチが切になっていることを確認した上でコンセントを入れて下さい。4.運転スイッチを入にして下さい。5.湿度調節つまみ、風量の設定が適正値であるか確認して下さい。長期間使用しない場合の停止1.運転スイッチを切にして除湿機を停止して下さい。2.コンセントを抜いて下さい。埃の多いところに設置されている場合は数日間乾燥させた上でカバーをかけて下さい。全てを閉じるFAQ電源が入っていて、湿度も高いのに運転しないのですが?起動してから3分間は機械保護のため運転を停止する機能があります。周辺の温湿度が低い場合や過負荷による運転で機械保護のため停止している可能性があります。湿度調節器の設定を確認の上、3分間たっても運転を開始しない場合は最寄りの営業所までご連絡下さい。以前よりも湿度が下がらなくなって来たのですがエアフィルターに埃が詰まると風量が減り除湿能力が低下します。フィルターを清掃または交換しても湿度が下がらない場合、除湿機内の冷媒が少なくなっている可能性があります。最寄りの営業所までご相談下さい。除湿機に霜がついているのですが吸い込み空気温度が20°C以下など低い場合、熱交換器への着霜ー除霜運転を繰り返しながら除湿を行うようになります。除霜運転中は風が出なくなりますが、以上ではありません。湿度が設定値を下回り除湿が停止している時にもファンは回りますか?ファンは止まりません。改正フロン法の対象になりますか?2015年より施行された改正フロン法(フロン排出抑制法)により、DH-P08Rは第一種特定製品に該当します。管理者(所有者)には3ヶ月に1度以上の簡易点検により機器の異音・異常振動や外観損傷や油にじみなどの目視点検とその結果記録の保存が求められます。