BIGLOBEなんでも相談室こんにちはゲストさん。(0)通報するANo.4noname#59315#1の回答のとおり、ブレーカ(配線用遮断器)は配線を保護するためにあります。1.6mmVVF線(許容電流19A程度)なら15Aのブレーカ、2.0mmVVF線(許容電流24A程度)なら20Aのブレーカを選択します。ご質問の件はいわゆるたこ足配線の問題です。ご指摘のように、形式的にたくさん分岐があるからたこ足配線はダメというのではなく、たくさんの負荷をかけるようなたこ足配線はダメ(危険)ということです。この場合、配線は許容電流超過とならなくても、コードは許容電流超過となり、過熱による火災の原因となります。電線も温度が高く成ると許容電流少なく成ります一般住宅でも2階の天井は温度が上がりますのでコンセント配線は1階の天井から立ち上げか一段上のケーブル利用お勧めです。(0)通報するANo.2noname#198419ANo.1で、ブレーカの設置理由は概ね理解できると思います。一つのブレーカ、一回路には「1500wで15アンペアのコンセント」が複数配線されています。⇒7Aで定格OKキルヒホッフの法則による計算にて合計15AでVVF線の定格OKにてブレーカOKここで出かける前にアイロン掛けがしたいとコンセントAにアイロン600Wを繋げました。⇒7Aでコンセント定格OKキルヒホッフの法則による計算にて、合計21AになるのでVVF線の定格オーバーにてブレーカNGとなりますね。これでブレーカの必要性は理解していただけると思います。あと、電線に電流が流れると、どれくらい温度が上昇するかはオームの法則にしたがって想像することができると思います。当然ながら塩化ビニールが溶け出す温度に達すればショート事故の要因になりますね。(0)通報するANo.1walkingdicブレーカーが何を保護するためにあるのかという目的がわかると理解できると思います。ブレーカーは実は建物に施工された配線を保護するのが目的です。VVF1.6で20A以下だから20Aで落ちるようにしているのです。その先のものを保護するためではありません。簡単に言うと建物に施工された配線の能力を超えた電流を流す->配線が規定以上に過熱->建物火災となるのを防止するためにブレーカーがあります。漏電ブレーカーも同様な趣旨です。(0)通報する登録日----年--月--日ありがとうポイント-ptお礼率-%ベストアンサー率-%お気に入りユーザーブロックユーザーあなたにオススメの質問ブレーカが良く落ちます。