1.室外ユニットが傾いていないか確認する。2.コネクタの接触不良の点検をする。3.耐震センサーの単品導通確認をする。秒以上成立しない時、(2)分間パワーリレーをOFFにし再判定する。回検出で異常表示する。室内外の不良箇所を判定する。番+赤)にて内外通信電圧を測定。☆上記電圧が出力しない場合は室外ユニットを確認。・室内ユニットの接続合計能力ランクが異常の際に異常表示する。【電源投入後(90)秒間は異常表示しない。