企業展示イベント今回は、東京で開催された、企業展示イベントをご紹介します。木工の構造物に、照明の取り付けと、コンセント設置、配線をしました。主な照明器具は、アームスポットとLED14W(白色)、D45Wです。配線は主にレールダクトを使用し、レールコンセントで電源を取っています。相手が木材なので、照明はビス止めし、落下しないように注意を払いました。コンセントは、資材置き場に2PBOXを設置し、パンチの下から各机まで配線しました。トラックバック(0)私立小学校情報フェア今回は、横浜で行われた情報フェアに行ってきたので、報告します。会場は展示ホール内で、電源の取り出しは施設分電盤です。22CTダシで単相2HBOXと接続し、5.5CT延長ケーブルで2PBOXまで延長しました。幹線は動線を横断出来ないので、渡りがある場合は2Pケーブルで横断させて、パンチ養生で養生をしています。ブース内まで配線が出来れば、末端にホールコンセントを接続します。会場のEZパネルは下から線を通せない為、上から跨ぐような形になっています。パネル同士が少し開いている所は、下から配線出来ました。毎年開催されているイベントだった為、施工時間は短く済みました。トラックバック(0)大桟橋海洋イベントこんにちは。今回は横浜の大桟橋ホールにて、海洋博イベントの仮設電気配線へ行ってきたので、報告します。会場で使われているのはシステムパネルで、照明がいるそうなので、蛍光灯を取り付けました。分電盤からの取り出しで、ダシで接続した3P175A、3P150Aから、14CTケーブルで単相2HBOXまで延長しました。ケーブルを固定する為のアタッチメント、大桟橋を使用して配線しました。動線を避けて、どうしても渡る所はパンチ養生をしています。照明の配線の様子です。システムダクトを使用し、LED-Sまで電源を出しています。イントレの上にも、トラスマットを敷き、LED83Wを取り付けました。100V電気配線の基本的な施工について詳しい説明が無かったので、複数構成にして説明しようと思います。今日は2DBOX周辺まで、詳細に説明しようと思います。発電機や分電盤の容量を確認して、部材を選定します。2DBOXや4PBOXは、その配線で最初に接続する仮設盤になります。これに必要になる関連した部材は、2Dケーブルセット(4Pケーブルセット)、14CTケーブル、5.5CTケーブルです。発電機に電源取り出しケーブル(以後ダシケーブルとする)を繋ぎ込み、仮設盤と接続します。盤から、14CTケーブルを配線します。この時、動線を通過する場合の養生は忘れないようにします。2DBOX周辺に関しては以上になります。次回は2HBOXからの配線です。