お問合せご相談窓口・アクセスメールでのお問合せ資料請求ログインアカウント登録後にファイルのダウンロード可能となりますメールアドレスまたはパスワードに間違いがありますログインパスワードを忘れた方はこちら登録されていない方はこちらからご登録くださいパスワードアカウントの新規登録時に使用したメールアドレスを入力して下さい。パスワードをリセットできるメールがお客様の元に送信されます。パスワードのリセットに失敗しましたメールアドレスをご確認ください確認メールを送信パスワードリセットのご案内メールをお送りいたしました。メール内にあるリンクをクリックして頂き、手続きを完了させてください。こちら●エラーコードは一番上の枠内に表示されます。運転スイッチONで橙が点灯します。正常運転時、赤が点灯します。このランプがついた場合、蒸発層内の水位が下がり、加湿運転が停止したことを示し、点検が必要です。ドレン水の排出が正常に行われていないため、ドレンパンに水がたまった状態になっています。配管のつまり等、原因を取り除き、水の流れを確保すると消灯します。このランプがついた場合、過熱防止のサーモが働いて、加湿運転が停止したことを示し、点検が必要です。(手動にて復帰します。)サーモ動作後10分以上経ってから復帰してください。このランプがついた場合、定期清浄をしているか、手動洗浄スイッチをONにしていることを示します。運転の開始1.リモコンの運転スイッチをONにして下さい。リモコンの加湿ランプ及び本体の運転/加湿ランプが点灯します。(設定湿度に達している場合は加湿ランプは点灯せず、加湿は行われません)2.湿度調節器の設定が適正値であるか確認してください。運転の停止1.リモコンのスイッチをOFFにして下さい。リモコンの加湿ランプ及び本体の運転/加湿ランプが消灯し加湿運転が停止します2.その後気化式加湿の加湿材乾燥のためのアフターラン運転(出荷時設定は4時間)が始まります。設定した時間に達するとファンの運転も停止します。長期間運転を休止した後の運転開始1.給水バルブ(現地手配)を開き、加湿器へ給水します。自動で適正水位まで給水します。2.現地配電盤の加湿器用ブレーカーをONにして下さい。3.加湿器内蔵の漏電遮断器をONにして下さい。4.本体の自動運転スイッチを押し、リモコンのスイッチもONにして下さい。5.湿度調節器を接続している場合は、湿度の設定をあわせて下さい。6.給水が終わったのを確認して、自動運転スイッチを押して下さい。長期間使用しない場合の停止1.給水バルブを閉じて下さい。2.リモコンのスイッチをOFFにして加湿運転をOFFにします。3.加湿材乾燥のためのアフターラン運転が始まります。終了後、ファンが停止したことを確認したら加湿器内蔵の漏電遮断器をOFFにします。4.現地配電盤の加湿器用のブレーカーをOFFにして下さい。全てを閉じるFAQ電源が入っていて、湿度も低いのに全く運転しないのですが?湿度調節機の設定が適正か確認して下さい。ON/OFF型の湿度調節機をお使いの場合、設定を変えてみて「カチン」をいう音がするかなど、湿度調節機が正常に動作しているかも確認してみて下さい。運転ランプが点滅していて運転しないのですが?リモコンスイッチなど外部接続機器による停止が働いています。NESに接続されている制御機器を確認して下さい。ブレーカーを入れても何も表示されません加湿器内蔵の漏電フレーカーがOFFになっている可能性があります。