・通常ありえない温度を検出した時の異常表示です。Ω以下)していなければ、コネクタの接触不良。センサーの温度が(-16)°C未満を(5)秒連続で検出した時、異常表示する。・通常ありえない温度を検出した時の異常表示です。流が(20)秒間連続して(0.7)A未満を検出した時、停止して異常表示する。断線(オープン)のみの確認。基板交換)※スクロ-ル圧縮機(DCモーター)の場合:通常圧縮機が運転時みのみH16を検出。上を検出した時、異常表示する。・通常ありえない温度を検出した時の異常表示です。上を検出した時、異常表示する。・通常ありえない温度を検出した時の異常表示です。センサーを確認し、オープン【(500)kΩ以上】または、ショート【(0.5)kΩ以下】していなければ、コネクタの接触不良。(25)秒間以内毎に(7)回連続して検出すると、ファンモーターロックと判断し、異常表示する。1.室内ファンロックの確認。電】時にヒーター用CTで(0.8)A以上を検出した時、異常表示する。・フロートスイッチが連続して、(150)秒間、オープン状態となった時、異常表示する。1.ドレンポンプ故障【断線、コネクタはずれ含む】確認。3.フロートスイッチ1故障【断線、コネクタはずれ含む】確認。・フロートスイッチ1が未動作でフロートスイッチ2が動作、(10)秒間以上、オープン状態となった時、異常表示する。°C未満または、(149)°C以上を(5)秒間連続で検出した時、異常表示する。・通常ありえない温度を検出した時の異常表示です。°C未満または、(149)°C以上を(5)秒間連続で検出した時、異常表示する。・通常ありえない温度を検出した時の異常表示です。1.室内制御基板が動作していることを必ず確認してください。2.空気清浄ユニットが通電されているか確認してください。電された場合、異常通電となり異常表示する。1.室内制御基板が動作していることを必ず確認してください。器が通電されているか確認してください。・通常ありえない温度を検出した時の異常表示です。・室外熱交換器温センサーの温度が(-58)°C未満または、(107)°C以上を(5)秒連続で検出した時、異常表示する。・通常ありえない温度を検出した時の異常表示です。・室外熱交換器温センサー2の温度が(-58)°C未満または、(107)°C以上を(5)秒連続で検出した時、異常表示する。・通常ありえない温度を検出した時の異常表示です。・湿度センサーの出力電圧がDC(0.24)V未満または、DC(3.5)V以上を検出した時、異常表示する。・通常ありえない温度を検出した時の異常表示です。・200V機種に100V機種を接続した時、異常表示する。