(40)分間に(4)回検出すると異常表示する。四方弁コイルの確認...四方弁コイルが断線またはショートしていないかの点検。下を検出した時、異常表示する。1.三方弁開け忘れ時の冷房運転による異常低圧。2.ガス漏れまたはガス抜け。3.規定の配管長を超えている。(180)秒後再始動する。時:無通電、除湿時:通電の確認。コイルの断線不良(オープン)の点検。2.コイル正常なら二方弁の切換不良。継続を(30)分間で(3)回働くと、異常表示する。号を記憶し圧縮機停止する。その後(60)秒間暖房サイクル運転した後、再運転。(15)分間に(2)回検出すると異常表示する。1.二方弁のつまり、不動作の確認。・運転前(6)秒間、電流変化を検知。連続して異常を検出すると異常表示する。°C3.制御基板の確認:ヒーター回路のみの確認。・ディアイス中の配管温度の上昇がにぶい時または、ディアイス後に蓄熱槽の温度低下が著しいことを3回連続して検出すると、タイマーランプを点滅させる。・冷媒加熱器温度センサーが(80)°Cを超えると冷媒加熱器のヒーターリレーをOFFする。確認:断線2.冷媒加熱器温度センサーの確認。(115)°C以上になると異常表示する。・冷凍サイクルの確認ガス漏れ。いずれかの条件が成立すると、故障内容を記憶させる。条件が全て(10)秒間成立すると、異常表示をする。・室外基板のDC電圧(PFC出力)過電圧保護設定値を超えると圧縮機を停止する。