しない、あるいは、燃焼中に失火すると、異常表示する。1.電磁ポンプの動作確認。2.点火器の動作確認。圧縮機を停止させます。(2)分後(59)°C以下で再運転する。1.室外放熱妨害の確認。(500)秒経過しても、(150)°Cに達しない時、異常表示する。(435)°C以上を(1)秒間連続して検出した時、異常表示する。室外総合電流が(3)A以上を(10)秒間連続して検出した時、異常表示する。焼)を検出した時、異常表示する。1.空気の吸気量が多いと、リフト燃焼になります。2.バーナーモーター、熱源器の確認。・黄火燃焼(炎が黄色い燃焼)を検出した時、異常表示する。