新潟市のホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。自家発電設備の点検方法が改正されました消防用設備等の非常電源(自家発電設備)については、負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合や、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては、疑似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がありました。これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方が科学的に検証され、改正が行われました。改正のポイントは大きく分けて4つあります。ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに確認が必要です。フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。非常電源として設置されている自家発電設備は、電気事業法による自家用電気工作物として適用を受けているので、点検はその施設に選任された電気主任技術者と防火管理者の立会いのもとに行うことが望ましいこと。電気事業法による保安規定に基づく維持管理も必要となるため、この点検と同時に行うように計画することが適当であること。総合点検における運転性能の確認(負荷運転又は内部観察等)について、自家発電設備の点検及び整備において、必要な知識及び技能を有する者が実施することが適当であること。点検結果の詳細データ等を示す書類を添付することが望ましいこと。総合点検における運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられていることを示す書類の例としては、別添1の表が考えられること。Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。FAX:025-288-3215このページの作成担当にメールを送るこの情報はお役に立ちましたか?ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。表示にはJavaScriptを使用しています。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。