ドレンポンプのフロートSWが作動している。●ドレン排水の確認→ドレン配管確認(逆流していないか)●ドレンポンプの確認→ドレンモータに200Vが、印加されているか。ルーバーが作動していない。室内熱交換器用サーミスター(Th12)がオープン状態になっている。室内機ディップSWのアドレスが重複している。リモコンとの伝送が出来ない。●リモコンコードの確認(断線していないか。リモコンと室内基板との伝送が出来ない。●グループ制御時の子機はCN8を取外す●伝送波形がみだれている。送が正しく行われていない。室内基板と室外基板との伝送ができていない。測定しDC20±4Vが印加されているか確認する。室内基板と室外基板との伝送ができていない。室内機の系統合計が室外機の馬力に対し50%未満又は135%を超えている。●室外機の電源を先に投入した場合にシステムエラーとなる。※必ず室内機の電源を投入してから、室外機の電源を投入する。●主電源の相を入れ換える。高圧圧力が28kg/cm2G以上になっている。(ThO1)がオープン状態になっている。室外機の熱交換器用サーミスター(ThO2)がオープン状態になっている。管用(ガス温)サーミスター(ThO3)がオープンになっている。室外機のインバータ吐出サーミスター(ThO4)がオープンになっている。用サーミスター(ThO5)がオープンになっている。圧力センサーの(CN14)高圧側(CN14-黄)がオープン状態になっている。圧力センサーの(CN14)低圧側(CN14-4青)がオープン状態になっている。2.5kg/cm2G→1.2V/5kg/cm2G→2.0V/7.5kg/cm2G→2.5Vバックパックサイズで持ち歩ける、パワフルなエアコン。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。『GTAオンライン』レースモードとRCタイムトライアルの報酬が2倍に。2020年2月7日プロフィールkoro初めまして、本サイトを運営しております”ころ”です。このサイトはLinuxサーバで運用しております。掲載内容についていかなる損害が起きても責任は負いませんのでご承知くださいまた、間違い等がございましたら左欄下のメールアイコンをクリックの上メールにてお知らせくだされば幸甚です。Japan(ショップジャパン)公式>ホームサイトマップこのサイトはリンクフリーです。ご自由にリンクしてください。Reserved.error:。