受験される受験者にランプレセプタクルの結線やコツを解説します。ねじ込み口金のソケットがランプレセプタクルです。おいては電線の外装が器具の内側に収まるように施工しなければなりません。そのため、電線の外装や心線を適切な長さで加工する必要があります。ランプレセプタクルへの電線の接続方法ここではランプレセプタクルへの結線方法を説明したいと思います。左記の写真の器具がランプレセプタクルです。通常、器具には接地側に『W』や『N』の明記がされていますが、ランプレセプタクルには接地側の明記がありません。この場合、電球を取り付ける際に最も接触&感電する危険性がある箇所、つまり受金ネジ部(筒状の形をした部分)が接地側となります。受金ネジ部と電気的につながっている端子が接地側ですので、この端子に接地側電線(原則として白色)を接続します。剥ぎ取ってランプレセプタクルのケーブル引き出し口に通し、ケーブルの外装の端を台座付近まで出してください。実際に配線するように心線に”くせ”をつけます。電線のネジ止めには心線の導体部分が12〜15mm程度必要ですので、端子ネジの手前側から12〜15mm程度の心線が残るように電線の末端側を切断します。長さの目安として、ペンチの頭の幅が10〜12mmとなっています。心線をネジ止めできるように、絶縁皮膜を12〜15mm程度剥ぎ取ります。心線を剥ぎ取った電線にねじ止めのための輪を作ります。電線の巻き付け方向に注意しながらランプレセプタクルの端子ネジをドライバーで締めます。絶縁被膜の締め付けや巻き不足、重ね巻き等にはご注意ください。TAIGA.K.N.当サイトに掲載されている文章や画像の無許可転載、転用はご遠慮ください。