やみくもに換気をするのではなくて、すみずみまで、空気の汚れが溜まらないように、空気の流れを設定するんだ。そのため新鮮空気の入り口(給気口)の位置がとても大事なんだね。部屋の給気口から入った新鮮空気は一部は物入れや押入れの中を通り、残りは、廊下や居間などを通って、トイレや浴室に入ってから捨てられる(排気)ように流れを計画するんだ。その新鮮空気の取り入れる量も重要なんだね。以前、換気量は二酸化炭素の濃度が1000ppm以下になるようにするんだって言ったよね。換気量を多くすると冷暖房費の負担増になるんだよ。必要最小限の量を決めて、それ以上でも、それ以下でもないようにすることが重要なんだね。この表(表—1)を見てごらん。1�u当り屋根16.2850.136932.6960.1770壁48.8470.410869.1200.3742ドア・窓87.6060.7369106.4010.5761木部床10.230.08623.1140.1251土間床6.2480.0527.2220.0391換気52.7420.443653.9370.2920熱損失合計221.9581.8670292.491.5838熱損失係数Q値=1.867W/�uKQ値=1.583W/�uKTSJ(多摩消費者住宅)で実際に建築した2X4住宅での比較です。基本仕様は全て同一です。じ断熱のやりかたでも、建物Aは総2階、Bは1階に平屋部分がある2階建てなんだけど、床面積の大小で数値が随分ちがうよね。全体の1割もの量に相当するんだよ。換気量がどれくらいか計画し、空気の流れを計画するから計画換気って言うんだよ。計画だけではだめなんだ。最後に重要なのは、本当に計画通りの換気量があるか、少なくないか?多すぎないか?を確かめるために風量測定をすることなんだよ。測定して風量を確かめて初めて、「計画通り換気」になる訳さ、計画換気は重要なことだけど、皆が計画通り換気にしてくれるようになれば、住む人は安心だよね。日は、勝負—!!とか言ってでかけるんだね。仕事はこれの繰り返しだーとかいってたよ。換気システムとかもいってたよね。