それを「うず(渦)電流」といいます。今回のように「しびれた様な感覚」になったのは、要は「感電」してしまったんですね。家電製品で感電したことは有りますか?家電製品の電源周波数は50/60Hzですが、IH調理器は20,000Hzですので「感電した」感覚が少々違いま...続きを読む他の回答も見るQ変圧器の二次側を接地するのはなぜ?シロートの質問で申し訳ありません(ノ_・。)変圧器(トランス)の出口側(二次側)はアースをしますよね?B種接地というんでしょうか。あれが、なんで必要なんだか良くわかりません。「接地側を対地電圧(0V)」にして、線間電圧を100Vまたは200Vにする、みたいな事が書いてあるのですがじゃあ3線あるうちの1本は電圧ゼロだから触っても大丈夫なのか?いやいや電線は普通交流なんだから、電圧は上がったり下がったりしているんだろう・・・そしたら対地電圧0Vってなによ???・・・みたいな感じで、すっかり沼にはまってしまっております。常時電線に対地100または200Vがかかっていることによる危険性トラブルがおきたときに電線が対地6600Vになる危険性どちらを避けますか?(どちらの方が対策が楽ですか?)という話になるかと思います。一部特殊なところでは、一次二次の接触がおきないように十分な配慮をしたうえで、対地100Vによる感電(だけじゃなかったかも)を防止するために二次側を浮かしている、というところもあると聞いたことがあります。(医療関連だったかな。)三相の電圧Y接続についてみると、たとえば三相200Vだと、中性点に対して、Vu=115sin(wt),Vv=115sin(wt-2π/3),Vw=115sin(wt-4π/3)の電圧になってます。(位相と大きさは変わるけど)三相電圧(のうちの二つ)になります。常時電線に対地100または200Vがかかっていることによる危険性トラブルがおきたときに電線が対地6600Vになる危険性どちらを避けますか?(どちらの方が対策が楽ですか?)という話になるかと思います。一部特殊なところでは、一次二次の接触がおきないように十分な配慮をしたうえで、対地100Vによる感電(だけじゃなかったかも)を防止するために二次側を浮かしている、というところもあると聞いたことがあります。(医療関連だったかな。電気分野からの視点で回答します。抵抗率...電流の流れにくさ導電率...電流の流れやすさ導体の抵抗は長さに比例し断面積に反比例します。導体の抵抗R=ρl/A[Ω]で表されます。抵抗率ρ(ロー)は※物質によって決まる定数でρ=RA/l[Ω・m]←の式で表されます!Rは抵抗[Ω]Aは断面積[m×m]lは長さ[m]導電率σ(シグマ)は抵抗率の逆数なのでσ=を1/ρ[S/m]で表されます。0.162pΩp(ピコ)=10の-9乗のことです。ログインgooIDで新規登録・ログインログイン新規登録(無料)人気Q&Aランキングデイリーマンスリー3相200Vの1.5kwのモーターは何...高校物理:電流の基礎問題です。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。