82°Cに到達したことを確認しました。加による再臨界防止対策としてホウ酸水の注入を実施したうえで、炉心スプレイ系からの注水量を約6.9m3/時から約9.9m3/時に増加する操作を実施しました。給水系からの注水量に変動が見られたことから、本操作にあわせて、注水量を約7.2m3/時から約7.5m3/時に調整しました。おける温度上昇に関して、当該温度計の指示値の挙動に対して想定される要因等を取りまとめ、2月15日、同院へ報告しました。故障していたものと判断しました。定める「運転上の制限」の逸脱にあたらないと判断したことから、2月12日時点にさかのぼって、当初の判断を訂正いたしました。視するとともに、原子炉内が未臨界状態であることを継続的に確認してまいります。2号機への原子炉注水量につきましては、準備が整い次第、減少操作を実施することとしております。今後も引き続き、冷温停止状態の維持、プラントの安全確保に万全を期してまいります。温度・圧力などの制限が定められており、これを運転上の制限という。態が発生した場合は、要求される措置に基づき対応することになっている。運転上の制限を満足させる措置を開始することが定められている。平成24年2月15日までに報告するよう命ずる。