(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。ありますので、運用には注意が必要です。10:09温度センサ経験的に高調波の流入が最も有力です。なっており、L=8%に対応する現行のJIS規格製品は以下の2品種です。21:15リアクトル極性リアクトルのコイルには極性がありませんので、1次側と2次側を逆に接続しても問題はありません。一般的にはL=6%(II種)を選定しますが、首都圏や関西圏など、特別に高調波が多いとされている地域では電力会社がL=13%品を推奨しています。系統の高調波(電圧歪率)を測定して判断する方法もあります。15:31コンデンサとの組み合わせこの組み合わせは不可です。この場合のように、SR設備容量とSC設備容量が異なる場合で実質的なリアクトル容量は以下の計算式で求められます。内線規程(JEAC8001-2016)および高圧受電設備規程JEAC8011-2014)で、直列リアクトルの設置が義務化されています。