非塩素系除菌剤スパラックスの製造は島田商店。ヌメリ防止やコケの除去にも最適の除菌剤です。して、プールの除菌や温浴施設などにご利用いただけます。収集運搬は少量から承ります。Cole)を選別し、破砕して、濾過に適する粒度に篩分けしたものです。フロックや浮遊物質などの抑留に大きな効果を発揮する。アンスラサイト単層濾過では、有効径は用水向け0.65mm前後、廃水処理用0.65・0.9〜1.0・1.5mm、層厚60cm前後、通水速度10〜20m/hぐらいが多い最も多い使用例である。アンスラサイトや濾過砂などは、粒子間に濁度物質をとどめて除去するので、原水との接触時間は短くてよいため、層厚は60cm前後が普通である。逆洗すると濾材粒子の粗いものが下に沈み、だんだん小さくなって表面に細かい粒度のものが来ます。有効径に当たる粒度のものは層厚60cmの場合、表面から約6cmの深さのところに分布する。通水すると、表面にまずフロックが溜まり、水圧に押されてだんだんと下部にフロックが移行します。深さ20cm(少なくとも30cm)ぐらいまでフロックが侵入したら逆洗しなくてはなりません。それは通水開始時より濾過抵抗が0.2〜0.3kg/cm2増えたときに当たります。スパラックス_SDSスパラックスG_SDSネオラックス(次亜塩素酸ソーダ)_SDSネオラックススーパー_SDSノンスライム_SDSプールスキット_SDSアクアトーン_SDS苛性ソーダ_SDSポリ塩化アルミニウム_SDS塩化第二鉄液_SDS硫酸_SDS硫酸アルミニウム_SDS尿素_SDSこのコンテンツはPDFを利用しております。ReaderRをダウンロードしご利用ください。|スパラックス|製品案内|お問い合わせ|会社案内ホームページ作成はオールインターネット。