タイトルにもございますが、マンションのベランダに設置されています、コロナの暖房・給湯一体型ボイラーの交換についてです。ここ最近の動向もお分かりいただけるのではないと思いましたので、あるマンションに配布させていただきましたご案内をここに載せさせていただきます。弊社は札幌市内及び近郊にて主にマンションの暖房・給湯ボイラー交換やメンテナンスを行っております。株式会社博光(はっこう)と申します。ここ最近お問い合わせの多いコロナ製の屋外ボイラー交換についてのお問い合わせが急増しております。高価な商品でありながら、他の選択肢もない中で、短期間でのご決断を迫られてお困りとのご相談が多いです。このボイラーは昨年春から徐々にノーリツOTH-4701AWへの交換依頼が増えてきておりますが受注生産の為、急な交換には対応し難いボイラーです。閑散期には2か月程度の納期ですが、弊社においても、昨年はメーカーに夏に発注したボイラーが年末に入荷するような状況でした。現在弊社では常に在庫を切らさないように発注を行っておりますが商品が大変高価な為、在庫数にも限度がございます。その様な事情によりまして予めご予約いただけましたらお客様のご希望の交換時期にご対応できますものと思っております。【ノーリツ以外のボイラーについて】もう一つの選択肢としまして、チラシにもございますように現在の暖房・給湯一体型ボイラーを2台に分けることも可能です。ボイラーを2台に分けることのメリットも多く、今後の主流になるのではないかと考えております。(チラシでご提案の商品はサンポット製です)設置に関しましては、ベランダの形状によって並べ方を変える事も可能ですので様々な施工が可能です。受注生産商品ではございませんので、商品の安定供給も期待できます。暖房機の不具合について】ボイラー本体のみならず、パネルヒーターの温まりが良くないというご相談も多々ございます。パネルヒーターが温まらない原因としまして、配管等の詰まりがありますが、実は詰まりによるものは意外と少ないです。不凍液の補充や交換の際に行われるエア抜きが十分でないために不凍液がパネルヒーター全体に行き渡っていなことが多いです。配管の状態によってはエアが抜けづらい時も多々あります。弊社ではシスターンという圧送ポンプを用いて配管の洗浄及び不凍液の交換補充を行い、最後に入念にエア抜きを行っております。パネルヒーターが温まりにくい方は当社にお気軽にご相談下さい。(暖房機の設置台数4台まで含みます。3,000円(札幌市内)金額は税別となっております。元々の配管に問題がない限りは、暖房機の不具合は必ず直します。お問い合わせいただきましたマンションへはこのようなご案内をさせていただいております。管理会社等から急にボイラー交換の取り纏めの案内が来て、2週間程度の間に60万円以上もするボイラー交換を急に急かされても簡単にご判断は出来ないことと思います。10年を過ぎたボイラーはいつ壊れてもおかしくないことも確かです。お客様もどこかのタイミングではご決断が必要だと思いますがその際に、他の選択肢や時間のゆとりが必要だと感じております。雪の季節が終わったばかりでボイラー交換のご検討も頭の痛い話だとは思いますが、ご検討の際の参考にしていただけたらと思います。微力ながら、皆様方のお役に立てるよう頑張って参りますので宜しくお願い致します。山田健二お問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。0120−973−991携帯・PHSからは011-595-7851にお電話をお願い致します。お手数とは存じますが下記のメールアドレスの★を@に変更して送信して下さい。ボイラーを展示しております。(04/15)新年明けましておめでとうございます。(12/07)さっぽろライフマガジンZEROに掲載されました。