無停電電源装置(5kVA以下)回答バッテリの交換は期待寿命以内に行います。期待寿命は周囲温度20°Cで使用または保存したときの寿命で、周囲温度が10°C上昇する毎に寿命は半分になります。30°Cで使用すると1/2、40°Cで使用すると1/4になります。したがって、UPSの周囲温度により交換時期を決める必要があります。バッテリの放電回数にも影響しますので、周囲温度で交換周期を決定し早めの交換を推奨します。(UPS)シリーズ無停電電源装置(5kVA以下)疑問・問題は解決されましたか?解決されない場合はこちらよりご質問ください。