発生した漏水に対して、カバーを製作して配管本体を囲うことで対策を行った事例となります。回収水のフレキシブル配管が経年劣化で錆びており、その部分から水の漏れが発生していた。回収水配管はユーティリティ設備であり、工場が稼働している間は水を止めることができないため、長期休暇までフレキシブル配管を交換することができません。そこでお客様より応急的な漏れ対策をして欲しいというご相談をいただきました。当社の協力会社にて鉄板を曲げた二つ割りのカバーを製作、こちらでフレキシブル配管自体を囲ってしまい水が周りに飛散しないようにする一方で、漏れた水は写真の下部に見えますホースで、排水口からドレン配管へ流れるようにしました。これにより外への回収水飛散は確実に防ぐことができるようになり、恒久的な対策をとれる長期休暇期間まで問題なく工場を稼働させることができるようになりました。特注製作と全面交換工事»お問い合わせ・ご相談・お見積りのご依頼は、電話またはメールフォームより承ります。