(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。重要度順スターデルタ始動器に使用するサーマルリレーの選定についてサーマルリレーをデルタ相内に設置して相電流検出とする場合は、モータ全負荷電流値の1/√3倍の電流に設定可能なヒータ呼びを選定し、電流つまみをモータ全負荷電流値の1/√3倍の電流に設定して使用願います。低圧減電圧始動器スターデルタ始動器におけるスター用電磁接触器の接続について弊社3接触器式スターデルタ始動器(EYD形)では、スター用接触器(MCS)の遮断責務を無くすために、スター始動電流をメイン用接触器(MCM)で遮断する方式としています。これによりMCSの短絡方式をデルタ短絡としてスター短絡時よりも小さいフレームを選定しています。低圧減電圧始動器ヘッドオンニューマチックタイマユニットについてSRT(D)-NF形の本体部は標準品リレー(SR(D)-N形)と仕様が異なる専用品です。よって標準品に組合せると正しく動作しない為、タイマユニットとしての販売はしていません。ニューマチックタイマUA-DL2の動作原理についてUA-DL2形瞬停再始動リレーの動作原理は添付資料をご参照ください。進相コンデンサへの適用についてET-N形電子式モータ保護リレーの負荷側に進相コンデンサを接続すると、モータ電流とコンデンサの高調波電流の合成電流が流れます。正しく出来ず、不要動作や動作不良が発生します。電子式モータ保護リレーインバータ回路への適用についてET-N□形は、内蔵の変流器で主回路電流を検出し過電流保護処理を行い、負荷機器の保護をします。始動時間の長い場合の検討内容について弊社減電圧始動器は、始動時間が15秒を超える場合、MCSの選定やMCD-MCS間の電線の見直しおよびサーマルリレーの誤動作有無などの検討が必要です。低圧減電圧始動器リアクトル始動器のリアクトルの定格時間について時間定格60秒で2時間休止としています。低圧減電圧始動器コンドルファ指導器の単巻変圧器の定格時間について時間定格60秒で2時間休止としています。ついて100msec以下の電圧変動に対しては検出できません。