なっていると思われます。元の状態に近づきます。室内機からの臭いについてエアコンの材質からは、異臭を発生させることはありません。臭いの発生源は、部屋の中の色々な臭いの分子が冷房時にエアコンに吸い込まれ熱交換器に付着するもので、多くははドレン水とともに排出されます。臭いの分子が多量にあると熱交換器に残り、これが次の運転時に臭いとして出てきます。出る白い煙は何?冷房運転が正常にでき、白煙が出るとき、異臭がしないようであれば、過熱などの故障によるものではありません。高湿度の場所で冷房運転をすると、室内機から出る冷風により高湿度の空気が急速に冷やされるので、霧状の白煙となって見える場合があります。室内機からの出る「ミシミシ」という音エアコンは、多くの部品を組み合わせて作られており、各々の部品は温度変化により伸び縮みの割合が異なっています。運転開始時や停止後、部品の温度変化が大きい場合に、部品同士がこすれ合ってきしみ音として発生する場合があり問題ではありません。この現象は、エアコンに限らず他の電気製品等でも見られる現象です。真空引きとは?エアコンの配管内は取り付け時は乾燥状態になっていなくてはいけません。冷房運転時に配管内の空気(空気の中には水分が含まれる)が凍りつき、フロンガスの流れを悪くしてしまうからです。それだけではなく新冷媒のエアコンでは混合冷媒となっている為に組織変化なども見られ、エアコンの寿命を縮める原因となっています。エアーパージとは?エアコン取り付け後、配管内の空気を抜く作業のことです。方法は2種類あります。旧冷媒のエアコンはR22と言う単一冷媒だったので、サービスバルブよりガスの圧力により空気を追い出す方法(簡易エアーパージ)がよく行われていたのですが、新冷媒のエアコンはR410Aと言う2種混合冷媒となった為に、簡易エアーパージでは組織変化をおこしエアコンの効果が発揮されなくなります。そこで新冷媒のエアコンでは真空ポンプによるエアーパージが必要となってきたのです。ショートサーキットとは?エアコンの室外機はどこにでも取り付けられる物ではありません。冷房時、室外機からの熱風の噴出し口が壁や障害物によって遮られると、放熱がそのまま吸い込み側(裏側)に廻り、排熱が出来なくなります。それにより、オーバーヒートを起こし、冷房効率が著しく低下する現象をショートサーキットといいます。ポンプダウンとは?エアコンの取り外しの時にガスを一旦室外機の中に閉じ込める作業のことで、冬場は強制的に冷房運転をして行います。これをしないで取り外すと、室内機の中のガスや配管の中のガスが放出され取り付け時にガス不足となります。9.52φ)の配管が多いです。12.7φ)が使われていることが多いです。より対応できない、または、追加出張費が発生する場合があります。詳しくはお気軽に、フリーダイヤルまでお問い合わせください。