Services(AWS)」の大規模システム障害について、8月26日までに障害の経緯をまとめた文書をWebサイトに掲載した。それによると今回の障害は、空調などを管理する制御システムに内在していたフェイルオーバー処理に関連するバグと、制御システムと空調装置などを接続するプログラマブル・ロジック・コントローラー(PLC)の異常動作が重なったことが原因としている。サービスが8月26日までに公表した、障害の経緯をまとめた文書。公表文書によると、障害が発生したのは8月23日の午後0時36分。東京リージョン(AP-NORTHEAST-1)のアベイラビリティゾーン(AZ)の1つで「冗長化された空調設備の管理システム障害」が発生。Store)のボリュームについて、電源の停止を含む「パフォーマンスの劣化が発生」(公表文書)したという。空調設備は午後3時21分に復旧。室温が通常状態に戻ったことで影響を受けたインスタンスの電源が順次回復した。その後、午後6時30分までにEC2インスタンスとEBSボリュームの「大部分」(同)が回復したものの、一部「基盤のハードウェアの障害」(同)が発生していたといい、ハードウエアの交換などを要したため復旧に時間がかかったとしている。データセンター内の空調設備は、複数のホストから成るデータセンター制御システムによって管理している。今回の障害が発生する直前に、制御システムを構成する複数のホスト群から1つのホストを外す処理をしたところ、ホスト群相互間のデータ送受信が大量に発生し、制御システムが応答しなくなったとしている。1つのホストを外した場合にホスト群相互間でデータを送受信すること自体は、ホスト群を構成する各ホストがデータセンターの最新情報を保持し続け制御システムをフェイルオーバーするための正常な処理だが、今回は「サードパーティ製の制御システムにおけるロジックのバグ」(同)により過大なデータ送受信が起こったとしている。した事態に備えた2重3重の安全策も機能しなか...12コピーしましたみずほ銀行システム統合、苦闘の19年史Amazonランキング書籍総合1位(2/11-13)!前代未聞の労力と巨費を投じたプロジェクト、2度の大規模システム障害を乗り越えどのように全面刷新したのか、全貌を解き明かす。現場の負担軽減を!医療界でのAWS活用法500万社が導入。このセミナ...SEのための「システム営業力」養成講座SEとして仕事をする方が、顧客や経営層に対する提案力や会話力を身につけるための講座です。情報銀行の成り立ち、事例、現状課題やその行方を網羅。経営戦略である以上、「会計」の知識やスキルが欠かせません。