7秒間の停電を起こし、当該データセンターをご利用のお客さまサーバ類が停止しました。電後、お客さまサーバ類の復旧状況を逐次確認させていただいておりますが、現在一部のお客さまにおかれましては、復旧作業を継続して進めていただいている状況です。データセンターご利用のお客さまはもとより社会的にも大変ご迷惑をおかけしており誠に申し訳ございません。過電流継電器の整定不具合により、常用受電が自動遮断しました。遮断時は、常用受電から予備受電に無停電で切り替わる機能を有しておりますが、今回の電源設備更新作業にあたってこの機能を外して行う工程(10分間を予定)中に事故が発生したため、電源停止(7秒間)となりました。復旧しておりますが、お客さまサーバ類の稼働状況については、逐次確認を進めております。放送番組の編集の基準についてソーシャルメディア利用規約お客さまの大切な個人情報を適切に取り扱う企業としてプライバシーマークを取得しています。