ライタを使用して作成してください。画面に点検操作ガイダンスを表示して、検査者に点検手順を指示します。操作性と機能が大幅アップ。直感的に分かりやすいモジュール結合プログラミングを採用しました。オンラインモジュールモニタにより、ユーザプログラミングの動作確認ができます。実績の「テキスト方式」【互換】プログラム容量が増え、より複雑な機能を構築することが可能になりました。ユーザプログラムの上位互換性により、ユーザプログラム資産の有効活用ができます。USB、EthernetまたはRS485専用USBケーブルは設定ソフトウエアYSS1000に標準で付属しています。EthernetおよびRS485通信で接続する場合は、本体側に通信オプション機能が必要になります。パスワード保護機能ユーザプログラムにパスワードを設定する事で、第三者のユーザプログラムの閲覧を防ぎます。本体側のパスワード機能により、エンジニアリングパラメータを保護することが可能です。あるご質問(FAQ)よくあるご質問(FAQ)YS1000シリーズの設定データを運転中にYSS1000で読み出すことは可能ですか?(ns-faq-ys-10022-connect-ja)可能です。書き込みは出来ません。YSS1000でYS1700の通信コンペアを行ったところ、不一致が見つかりました。不一致一覧での中に記号:USAGEとありますがこれは何のパラメータでしょうか?(ns-faq-ys-10011-soft-ja)USAGEは、形名・仕様コードの用途を示しています。-0□□の場合、2014/05以前の製品、-1□□と-2□□の場合、2014/05発売の機能拡張版になります。不一致の現象はYS1□00-0□□のデータをYS1□00-1□□あるいはYS1□00-2□□のYSに入れた場合に起こります。一度ダウンロードを行ったYSから新たにデータをアップロードしていただき保存してください。...YSS1000でDI接点入力によりA/Mを切り替える簡単なプログラムを作成しましたが、動作しません。どのような点を確認すればよいでしょうか?(ns-faq-ys-10010-soft-ja)実行順序をご確認ください。SSC)より、前に実行してください。YSS1000でアップロード、ダウンロードの意味は何ですか(ns-faq-ys-10005-term-ja)アップロードは計器からYSS1000にデータを読み込むことです。ダウンロードはYSS1000から計器にデータを書き込むことです。YSS1000でプログラムを作成し、ダウンロードを実行したところ、次のようなメッセージが出ました。「プログラムデータにエラーまたはワーニングが見つかりました。エラーは修正しないとダウンロードできません。修正しますか?」どのように対処したらよいでしょうか?(ns-faq-ys-10009-soft-ja)一度「はい」を選択していただき、プログラムを確認した結果、内容がワーニング(警告)であれば警告の内容を確認した上で「いいえ」を選択してください。そのまま処理が続行されます。...YS1700で運転中に、YSS1000から設定データの読出しは出来ますか?(ns-faq-ys-10019-setting-ja)読出し可能です。Corporationトップ。