該非判定について※資料のダウンロードには、会員登録が必要です。制御性の高いブラシレスモータを採用。少流量(7.5mL/h)から、同クラスで最大級(当社調べ)となる45L/hまでをカバーします。吐出精度は±1%(注)以内です。B007/B015の一部少流量域は除きます。接液部は耐食性に優れたPVDFを標準採用。100%フッ素樹脂のダイヤフラムは、ガス透過しやすい液体移送にも対応します。ガスロックレス(特許出願中)フルストローク運転による高い圧縮比とガスを排出しやすいバルブ部の設計により、IXシリーズの特長であるガスロックレスを踏襲(注)しました。合わせて、チューブ・配管ネジ・フランジ・ユニオン(注)接続を選択できます。注:ジョージフィッシャー社製ユニオン継手に対応しています。自由度の高い設置(特許出願中)操作パネル面を任意に変更できます。ベース取付位置を変えることで壁付け設置が可能です。視認性の高い大型LEDバーを搭載。暗がりや離れた場所でも運転状態を確認できます。現場の安全と薬品漏れによる環境汚染を考慮し、ダイヤフラム破損検知器を標準装備しました。働き、ポンプや配管を安全に守ります。(注)さらにバルブの組間違え防止構造(特許出願中)を採用し、ダイヤフラム破損時のドレン口など、細かい安全面も配慮しています。注:締め切り運転で発生する急激な圧力上昇は検知することができない場合があります。別途、安全弁を設置してください。50/60Hz注1:パルス制御、バッチ制御、インターバルバッチ制御の最小設定値は、キャリブレーションにより補正された1ストローク流量値となります。1パルスあたりの設定値を入力する際の変化量はキャリブレーションにより補正された1ストローク流量値です。注2:プロフィーバス運転を行う際は、別途プロフィーバス変換BOX(オプション)が必要となります。注3:接点への最大印加電圧は12V、電流5mAとなります。リレー等の有接点をご使用の場合は、最小適用負荷が5mA以下のものをご使用ください。Complete」(バッチ完了出力)を「Enable」に設定すると、他の機能は「Disable」となります。Prop.PLS」(吐出量比例パルス出力)を「Enable」に設定すると、他の機能は「Disable」となります。注6:仕様電圧以外は入力しないでください。故障の原因となります。許容電源電圧はAC90V-264Vとなります。モーター駆動定量ポンプ一覧へ戻る製品に関する情報カタログ、資料ダウンロード製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。会員登録はこちらカタログダウンロードイワキのサポートよくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。選ばれる理由お問い合わせ難しい流体制御でお困りの際は、まずはお気軽にお問い合わせください。