BACnet/IPネットワークとLonWorksシステムをコントローラレベルでシームレスに統合します。L-STUDIOアプリケーションとの組み合わせにより、変更要求に対して柔軟なルームソリューションを少ない工数で実現します。L-ROCシステムの優位性はLWEB-802/803ダッシュボード経由のWEBベースのルームオペレーションと室内操作向けのL-VISタッチパネルの自動グラフィック生成です。LonWorksルームコントローラ機器(各センサー類・DDC等)は、L-ROCコントローラ上のTP/FT-10チャネル経由で接続することが可能です。I/Oモジュールによって取り込みます。TP1経由で接続することが可能です。ルームオートメーション向けの変更に対する柔軟なシステムコンセプト部屋の1区画はL-ROCシステムにおいて、構築の基本単位となります。L-ROCルームコントローラは16個の部屋区画まで対応することが可能です。様々な部屋区画タイプを基本とし、建物全体を階層化の考え方によって構築することが可能です。エリアはルームコントローラの組み合わせにより、エリアマネージャーとともに作成されます。フロアマネージャーはフロア内の複数のエリアを管理します。建物構造に応じて、必要なエリア・フロアに分割することが可能です。換気等に必要な機能を扱います。フロアマネージャーはフロア間のデータ通信を取りまとめ、フロアに関連する機能を扱います。パーティション壁の導入・撤去・移設により、あらゆるサイズの部屋を任意に作成することが可能です。それに伴い、L-ROCルームコントローラ間の論理的な接続が自動的に生成されます。関連する全グラフィックインターフェースとネットワーク接続は自動的に生成され、個別に反映されます。各部屋区画単位でのASTTM機能L-ROCはASTTM機能(警報管理・スケジュール機能・トレンドログ機能)を各部屋に提供し、各部屋区画を完全に独立運用可能とします。ASTTM機能はBACnet/IPとwebサービス(L-WEBシステム)を通して統合でき、上位側で活用することが可能です。分散配置されたスケジュールはLWEB-900によって効率的に管理・変更が可能です。冗長化IPネットワークまたは異なるセグメント上での通信L-ROCルームコントローラは100Base-Tのイーサネットネットワークに接続することが可能で、各L-ROCには2個のイーサネットポートを搭載しています。2個のポートを相互接続する内部スイッチを使用するか、各ポートを異なるIPネットワーク上で動作させるかを切り替えることが可能です。イーサネットポートが異なるIPネットワーク上で動作するよう構成されている場合、1個のポートに対してセキュリティ(HTTPS)を有効にしてWAN側に接続し、もう1個のポートを標準的なビル制御のプロトコルであるBACnet/IP・LON/IPやModbus/TCPを利用しているLAN側に接続するような構成が可能です。両方のポートにファイアウォール機能を搭載していますので、ポート間で特定のプロトコルやサービスを排他することが可能です。L-ROCの内部スイッチを利用するよう構成している場合、ネットワークを20台までディジーチェーン接続できる構成が可能となり、ネットワークの導入コストを削減できます。リングトポロジーによる冗長イーサネット構成も可能となり、ネットワークの信頼性を高めます。冗長イーサネット構成はラピッドスパニングツリートポロジー(RSTP)により実現され、殆どの管理スイッチでサポートされています。L-WEB統合ルームオペレーションL-ROCコントローラはIPネットワーク経由で、ユーザーにルームオペレーションのためのグラフィックインターフェースを提供します。このために、追加のWebサーバーは必要としません。各グラフィックプロジェクトはL-ROCルームコントローラに配置され、PCやスマートフォン・タブレット(iOS/Android)等からLWEB-802/803によって直接アクセス可能です。RTU(RS-485)経由でビル監視制御システムに統合可能です。L-STATはモダンなデザイン、直感的な操作感の魅力のみならず、室内の快適性を向上させるための様々な機能を提供しています。CO2を計測でき、無線レシーバーにより室内制御の各機能を無線でコントロールできる可能性があります。一般的な押しボタンや外部の温度センサー等も入力端子から統合できます。Communication)チップは部屋に対応したWebサイトのアドレスを直接モバイルデバイスに転送する機能があります。IP-852・Webサービス(OPC)経由でL-ROCルームコントローラをシームレスに統合することが可能です。ワークステーション)上でL-ROCルームコントローラを統合しながら、IP-852チャンネル上にあるLonWorksデバイスと通信を行うことが可能です。上位側のSCADAシステムや設備管理システム(FMS)もOPCベースのwebサービス経由でL-ROCから直接、情報を読み出すことが可能です。LWEB-900による完全サポートL-WEBシステムはL-ROCシステムとwebサービス経由で通信を行います。各L-ROCルームコントローラ上の全デバイスと運用パラメーターは、LWEB-900クライアントかLWEB-900マスターデバイスマネージャーから、LWEB-900のSQLデータベースと自動同期されます。これらのパラメーターはLWEB-900の全クライアントからアクセス可能です。I/Oモジュールに接続されている物理I/Oの情報を自動的に統合することが可能です。I/OモジュールはLIOBコネクト・LIOB-FT・LIOB-IP経由で最大24台まで接続することが可能です(組合せは自由です)。全てのI/O情報はL-ROC上のアプリケーションで使用でき、L-ROCのwebインターフェース経由で通信させることもできます。I/Oモジュールへ展開されます。I/Oモジュールを交換する場合も、数ステップの作業で自動的に構成情報が展開され、作業が完了します。