82°Cに到達したことを確認しました。*1で定める「運転上の制限」*2を満足していないと判断しました。午後2時10分頃から午後3時30分頃にかけて、炉心スプレイ系からの注水量を約6.9m3/時から約9.9m3/時に増加する操作を実施しております。給水系からの注水量に変動が見られたことから、本操作にあわせて、注水量を約7.2m3/時から約7.5m3/時に調整しております。環系の入口圧と給水系の注水量の関係から当該部位近傍は水が存在すると考えられそれにより冷却されていることから、総合的には原子炉の冷却は維持されているものと判断しております。基準(1Bq/cm3)を超えておらず、未臨界であることを確認するとともに放射能(セシウム134、137の値)が増加していないことを確認しております。モニタリングポストおよび連続ダストモニタの値に有意な変動はありません。引き続き、注意深く温度の傾向監視を行ってまいります。国の認可をうけている。温度・圧力などの制限が定められており、これを運転上の制限という。ついて運転上の制限を満足させる措置を開始することが定められている。