UM33A最大9点の警報出力(Fail出力1点含む)と入力補正機能(PVバイアス/折線近似/折線バイアス)を搭載した、次世代ディジタル指示警報計です。最適な使用レベル設定*イメージはUTAdvancedシリーズを使用UTAdvancedのパラメータ表示は、お客様の用途によって表示レベルをEASY/STD/PROに切り替えて表示することが可能です。ディスプレイ機能を使うことで、装置の稼働状況を一目で把握できます。警報発生時に測定値表示部が白色から赤色に変化します。同じ制御盤に複数台使用している場面でも、警報発生が一目でわかります。赤色を固定して表示できます。*イメージはUTAdvancedシリーズを使用コンパクトサイズ奥行き65mmを実現。設置場所への制約を削減できます。*イメージはUTAdvancedシリーズを使用ナビゲーションガイドとキーを使用した簡単パラメータ展開ナビゲーションキーの利用で、パラメータの移動が上下左右、自由に行えます。パラメータ値の設定も上下キーの連続押しや桁移動でのダイレクト設定の両方に対応。ナビゲーションガイドによってどのキーが使用可能かも一目でわかります。頻繁に操作する運転モード切替などの機能を割り付けることが簡単にできます。ローカル、警報ラッチ解除、PIDパラメータ表示等です。ラダーシーケンスプログラムとの連携で、外部スイッチの機能を前面キーに割り振ることも可能です。*イメージはUTAdvancedシリーズを使用スクロール表示機能*イメージはUTAdvancedシリーズを使用UTAdvancedでは、パラメータ表示の略記号に加えて、名称をスクロール表示できます。スクロール機能により、パラメータ記号の意味を、理解しやすくなります。スクロール表示を停止して測定値(PV)を表示する事も可能です。多言語対応*イメージはUTAdvancedシリーズを使用UTAdvancedはドイツ語、フランス語、スペイン語でのパラメータ名称を標準で搭載しており、簡単に切替表示が可能です。等)を調節計本体内に保存できます。)誤ってパラメータ設定値を変更してしまっても、簡単操作で元の設定値に戻すことが可能です。設置場所にマッチするようにホワイト(ライトグレイ)とブラック(チャコールグレイライト)の2色から選択できます。UTAdvancedシリーズ全てのモデルで選択可能です。専用の「LL50Aパラメータ設定ソフトウェア」(別売り)により、パラメータを簡単に設定することができます。オフによりPV表示部に割り込み表示させることができます。メッセージは、LL50Aパラメータ設定ソフトウェアで登録します。文字以内で最大4つまで登録することができます。運転に必要な最小限のパラメータのみを設定することができます。セキュリティ機能パスワード機能は、不用意なパラメータの設定変更を防止するための機能です。設定画面へ遷移するときに、パスワードの照合が必要になります。パスワードが照合できた場合、セットアップパラメータ設定画面に遷移することができます。多彩なネットワーク通信機能ネットワークへの接続はきわめて簡単です。ネットワーク機能を内蔵しているため、配線もシンプルにまとまります。New同一ライン上のマスタとスレーブ間の通信データのやり取りを監視します。スレーブのセンサや機器の状態を読み出します。Modbus/RTUスレーブ機能UTAdvancedをModbus/RTU経由にてDXAdvancedに接続することで、UTAdvancedのデータの表示や収集・保存が可能になります。オープンネットワーク(CC-Link)調節計本体に内蔵し主要なPLCと接続可能です。例:パソコンリンクパソコンリンク通信を利用することで、弊社FA-M3やタッチパネルなどとの通信が行えます。各機器からUTAdvancedのデータ読出し/パラメータ書込みなどが行えます。ラダー通信ラダー通信は、PLCと通信する場合の通信プロトコルです。FA-M3Rや、三菱電機(株)製MELSEC-Qシリーズの計算機リンクユニット(Q71C24を使用)と通信できます。(注1)横河が長年培ってきた製品自身の高信頼・高品質を具現化しました。製品を廃棄する際にも環境に優しい製品を実現しました。洗浄する機会がある食品加工装置等でも安心してご使用いただけます。保証期間は、弊社工場出荷後36ヶ月以内です。パラメータマップ一覧表UTAdvancedシリーズ各機種ごとのパラメータマップ一覧表がダウンロードいただけます。設定したパラメータの管理・保存にご利用ください。その際のキー操作の参考としても、ご活用ください。指令(2011/65/EU)対応の一覧を示します。対応の一覧を示します。概要:現場製造ラインや保管庫内の温度や湿度状態を監視している中、現場確認にご利用いただけます。UM33Aの警報設定値を運転画面表示する方法を教えてください。(ns-faq-ut-2075-setting-ja)セレクト画面機能をご利用ください。セレクト画面は最大5つまで設定可能です。パラメータ(CS1~CS5)に、警報1:2351~警報8:2358を割り付けてください。UM33AでのPEAKやBOTMというパラメータがありますが、どのように設定するパラメータですか?(ns-faq-ut-2229-setting-ja)PEAK,BOTMは設定パラメータではございません。PEAKは測定入力(PV)の最大値、BOTMは測定入力(PV)の最小値を表示します。UM33Aでタンクレベルを測定しています。マイナス表示をさせたくありません。(ns-faq-ut-2170-spec-ja)折線近似機能をお試しください。UM33AでCC-Link通信経由でPV値を書き込むことは出来ませんか?(ns-faq-ut-2150-spec-ja)書き込み可能です。入力レンジを0-10Vに設定。入力端子(端子No.202-203)をショートさせます。CC-Link通信経由でパラメータのバイアス(BS)項目に数値を書き込むとPV値へ反映されます。プロファイルの書き換えのためLL50Aが必要となります。...外部電源を使用した場合、4-20mA入力時の入力抵抗値はいくつですか?(ns-faq-ut-2228-spec-ja)約24Ωです。温度以外の入力で、°C表示を消灯できますか?(ns-faq-ut-2226-spec-ja)入力種類を電圧・電流にした場合は消灯します。RS485通信を2ポート搭載可能な機種はありますか?(ns-faq-ut-2223-select-ja)ディジタル指示調節計のUT75A、UT55Aとプログラム調節計UP55Aの3機種があります。球形タンクのレベルから容量を表示させたいが、対応できる機能はありますか?(ns-faq-ut-2192-spec-ja)折線機能をお試しください。UT52A,UT55A,UT75A,UP55A,UM33Aで機能を搭載しております。球形タンクのレベルから容量を表示させたいが、対応できる機能はありますか?(ns-faq-ut-2192-spec-ja)折線機能をお試しください。UT52A,UT55A,UT75A,UP55A,UM33Aで機能を搭載しております。PV(測定値入力)に、ローカットを入れることは出来ますか?(ns-faq-ut-2186-spec-ja)UT75A、UT55A、UT52A、UP55AおよびUM33Aであれば、折線機能を使用して対応することが可能です。購入したばかりのUT,UMでEVランプが点灯しています。これは何を示していますか?(ns-faq-ut-2157-setting-ja)UT,UMのEVランプは、工場出荷時のパラメータ設定で警報が割り付いており、測定入力(PV)と設定値によって、点灯することがあります。EVランプ、または警報種類をご使用の条件に合わせて、設定してください。...2線式伝送器と24VDCセンサ用供給電源の配線方法を教えてください。付きの場合に使用できます。DC)を備えています。...警報1、2の設定値を、簡単に変更する方法はありますか?(ns-faq-ut-2062-spec-ja)警報1、2を設定するパラメータA1、A2をセレクト画面に登録することで、DISPLAYキーを数回押すだけで警報1、2の設定値を表示できます。セレクト画面のパラメータを下記のDレジスタNoに設定してください。CS1:2351/CS2:2352...CC-Link通信付を購入しました。どのように設定すればよいのでしょうか?(ns-faq-ut-2166-setting-ja)通信速度“BR”はCC-Linkの通信速度になります。通信速度“BPS”はModbusマスタ機能(RS485)の通信速度になります。CC-Link通信付のUTで通信経由でオートチューニングを実行させたい。プロファイルのOUTエリアに割り付けたAT_L1をON(=1を書き込む)すればいいのでしょうか?(ns-faq-ut-2175-program-ja)OUTエリアのAT_L1をONさせる(=1にする)ことによりオートチューニングは実行されます。オートチューニング終了後にOUTエリアのAT_L1は、OFFにして(=0にする)おくように処理してください。...CC-Link通信で局種別はリモートI/O局、リモートデバイス局、インテリジェントデバイス局のどれを選択すれば良いでしょうか?(ns-faq-ut-2164-setting-ja)UTAdvancedシリーズは、“リモートデバイス局”となります。調節計のPV表示部にb.outと表示します。これは何を示す表示でしょうか?(ns-faq-ut-2148-spec-ja)b.outは測定入力のバーンアウトを示します。測定入力の配線が断線している場合に表示されます。センサと配線を確認してください。CC-Link通信でPIDの設定値を書き込んでいますが、比例帯Pに100を送信すると10.0と本体で表示されてしまいます。(ns-faq-ut-2138-setting-ja)比例帯Pは小数点1桁までデータがあります。それに対して通信のデータは小数点なしのデータになります。Pに100.0%を書き込みたい場合、1000を送信してください。積分と微分時間は小数点なしのデータです。...CC-Link通信付きのUT(Modbusマスタ機能)の下位に、RS485通信(Modbusスレーブ)で接続している調節計の電源が落ちました。その後調節計の電源が復帰しても通信を再開しません。(ns-faq-ut-2179-spec-ja)SCANパラメータを設定するか、PLC側で再スキャン要求のフラグをONしてください。CC-Link通信で、データが時々書き込めないことがあります。(ns-faq-ut-2180-spec-ja)書込み中フラグ(RX1)がONの時には次の書込みはできません。書き込み中フラグ(RX1)がOFFしたことを確認してから書き込み処理を行ってください。現在使用しているPIDNoを運転画面で表示させるには、どうしたらよいですか?(ns-faq-ut-2249-setting-ja)セットアップパラメータKLOCメニューの中のパラメータ記号U.PIDをOFFにして下さい。電流信号の模擬入力を入れるには、どのようにしたらよいですか?(ns-faq-ut-2239-connect-ja)SINK機能(伝送器のシミュレート)の付いた電流発生器を使ってください。通信規格に対応していますか?(ns-faq-ut-2182-spec-ja)対応していません。CC-Link通信で設定範囲外のデータを書き込んだ場合、どのようになりますか?(ns-faq-ut-2181-spec-ja)パラメータの設定範囲外の場合、データの書込みは行いません。伝送出力(電流出力)を電圧入力の計器に接続できますか?(ns-faq-ut-2135-setting-ja)受信側計器の入力端子にシャント抵抗を接続すれば、電圧として入力させることができます。4-20mA出力に250Ωのシャント抵抗を接続すると、1-5Vになります。伝送出力に接続する抵抗は配線も含め、600Ω以下にしてください。レジスタにデータを書き込んでいますが、時々書き込めない時があります。考えられる原因は?(ns-faq-ut-2178-spec-ja)CC-Link通信のパラメータ個別書き込みでは、書き込みデータの値が変化していない場合、値の書き換えを行いません。通信アドレス別の一括書き込みを行えば値の変化がない場合でも書き込みが可能です。...CC-LinkでRUN、STOPを切り替え可能ですか?(ns-faq-ut-2029-connect-ja)接点入力DI2にRUN/STOPが初期設定されており、通信より優先します。DI.SLでS/RをOFFにしてください。クローズしたい)(ns-faq-ut-2056-setting-ja)制御用にリレー接点出力を使用しない場合は、第4警報出力として使用できます。この警報はC接点タイプですので、N.C.(NormalClose)側に接続することで、警報端子として使用可能です。UM33Aでは基本仕様コードでリレー4点化したときに、4点目がC接点になります。...CC-Linkを1台だけで使用する場合に使用するプロファイル番号を教えてください。(ns-faq-ut-2028-connect-ja)プロファイル番号「0」をご使用ください。ユーザプロファイルから、Modbusスレーブ2番のパラメータ割り付けを削除することでもCC-Linkを使用できます。CC-LinkでRY48に1を書き込み「MAN」に変更し、その後、本体のA/Mキーで「AUTO」に変更しました。再度、CC-Linkで「MAN」に変更する方法を教えてください。(ns-faq-ut-2027-connect-ja)再度CC-LinkからMANに変更する場合は、RY48を一旦「0」に戻し、その後再度「1」を書き込んでください。UTAdvancedシリーズのCC-Link通信付の下位にUT100シリーズを接続することは可能ですか?(ns-faq-ut-2125-spec-ja)UT100シリーズは接続できません。UTAdvancedシリーズのみ接続可能です。MELSECからCC-LinkでUTのSP値を変更後、UT本体でSP値を変更すると、MELSECから前回と同じ値に変更できません。(ns-faq-ut-2026-connect-ja)CC-Link経由でのパラメータの個別書き込みは、OUTエリアの値を変更することが書き込み要求となります。本件の場合、OUTエリアの値は前回の値から変更されてませんからSP値を書き換えません。対策として、MELSEC側で現在のSP値(INエリアCSP_L1)を定期的にOUTエリアSP_L1_1にコピーしてください。結果、OUTエリアの値は読み返されたSP値で更新されることになりますSP値の書き換えが可能となります。...CC-Link通信の温調計プロファイル情報とは何ですか?(ns-faq-ut-2067-term-ja)PLCと温調計のデータを連続で割り付ける際に使用する情報ファイルです。固定プロファイルとユーザプロファイルがあります。固定プロファイルは、あらかじめ固定のレジスタやビットが割り付いています。ユーザプロファイルは、LL50Aのネットワークプロファイルツールで自由にレジスタやビットの割付が設定・変更が可能です。詳しくは、以下の資料をご参照下さい。MELSEC-Qシリーズ)とUTAdvancedをCC-Link通信で接続する手順を教えてください。(ns-faq-ut-2019-connect-ja)以下の資料をご覧下さい。シリーズ調節計(UT55A/UT35A/UP55A/UP35A)との接続方法やデータを送受信する方法についてご説明いたします。接続方法の紹介...オープンネットワーク通信でプロファイル内のレジスタ記号の内容を教えてください。シリーズ通信インタフェース(RS485、Ethernet)ユーザーズマニュアルをご覧ください。複数台のUTをCC-Linkスレーブとして接続します。PLCのCPUレジスタの割り付けはどう考えればいいですか?(ns-faq-ut-2092-connect-ja)1台当たりの専有局数分空けます。3局占有の場合、ビットエリアは1台当たり96ビット、ワードエリアは1台当たり12ワードを占有します。ワードエリアのリモートレジスタ(RWw)のリフレッシュデバイスの割り付けをD0~にした場合、2台目のUTのワードエリアの先頭はD12~となります。...CC-Linkに対応した48×96サイズの調節計はありませんか?(ns-faq-ut-2091-select-ja)UTAdvancedシリーズのUT52A/UT32A/UP32Aがあります。指示警報計であれば、96×48サイズのUM33Aがあります。4-20mA入力で入力オーバーの時、伝送出力(PV:4-20mA)はどうなりますか?(ns-faq-ut-2081-setting-ja)下限は3.2mA(‐5%)、上限は20.8mA(105%)で制限されます。(伝送出力スケールRTH,RTLの設定がPV入力レンジと同じとき)CC-Link通信の温調計プロファイル情報は変更可能ですか?(ns-faq-ut-2068-spec-ja)ユーザプロファイル(プロファイルNo0)であれば変更可能です。ユーザプロファイルの作成は、LL50Aネットワークプロファイルツールを使用してください。GB規格を取得していますので、中国でご使用いただけます。調節計の場合、制御周期+50msです。指示警報計の場合、入力サンプリング周期+50msです。使用しない警報のランプ表示や動作を止めたい。(ns-faq-ut-2136-setting-ja)警報種類AL1~4または8(運転パラメータALRM内)を0.0.0.00に設定してください。1~5VDC入力で、PV表示を0.00~-10.00kPaに出来ますか?(ns-faq-ut-2156-setting-ja)表示可能です。IN=1-5V、RH=1.000、RL=5.000、SDP=2,SH=0.00、SL=-10.00と設定してください。リレーの接点でDI入力を受け付けない場合、どのようにしたらよいでしょう?(ns-faq-ut-2141-spec-ja)微小電流対応のリレーを使用してください。接点入力(DI)の最小オン電流は、約1mAです。通信でDレジスタに書き込む際、書込み回数の制限はありますか?(ns-faq-ut-2140-spec-ja)書込み回数に制限はありません。制御、警報のヒステリシス設定値は%で設定しますか?(ns-faq-ut-2113-setting-ja)入力の単位と同じ工業量で設定します。GREENシリーズからUTAdvancedシリーズに置き換えます。警報リレーの配線で注意点はありますか?(ns-faq-ut-2108-connect-ja)GREENシリーズの警報リレー出力はコモン共通です。UTAdvancedシリーズは各警報リレー出力のコモンは個別です。同じ使い方にする場合は外部配線で、コモン同士を接続してください。...20mA入力でPV表示を-100、4mA入力でPV表示を0としたい。(ns-faq-ut-2089-setting-ja)この場合、20mAがPV入力の最小値、4mAがPV入力の最大値となります。RL=20.00と設定してください。SL=-100と設定してください。SH>SLとしなければなりません。抜けるまで警報をオフにする機能です。一度警報が発生しない領域に入ると、待機動作は解除されます。待機動作は、以下の場合に働きます。炉の立ち上げ時に、PV下限警報を発生させたくない場合などに使います。...入力に熱電対を使用していますが、PV表示に"b.out"と表示されます。入力の断線を示しています。センサーからの信号がつながっているかを確認してください。UTの入力が正常であれば現在の設置環境の温度表示がされます。...PVイベントとローカルイベントのヒステリシス設定値は%で設定しますか?(UP35A,UP55A)(ns-faq-ut-2114-setting-ja)PV入力レンジスパンまたは出力スパンに対するパーセント(%)で設定します。RS485通信の状態を確認する方法はありますか?(ns-faq-ut-2116-connect-ja)通信エラーの場合は、本体の記号表示部の左側小数点が点滅します。上位側機器でSDランプ、RDランプが付いている場合は、双方が点滅することを確認してください。前面のキー操作でSET/ENTERキーを押してもSP値が変更できません。(ns-faq-ut-2171-setting-ja)キーロックを確認してください。R.SP表示になっている場合は、リモートモード(REM)で、外部(上位機器など)からSPを設定されているため、SPを変更できません。詳しくは各機種の仕様書をご確認ください。接点入力に24VDC電圧をかけてもいいですか?(ns-faq-ut-2198-spec-ja)外部から電圧をかける事はできません。無電圧接点もしくはトランジスタ接点であれば接続可能です。端子カバーを別売していますか?(ns-faq-ut-2233-other-ja)別売しています。複数の接点入力を1つのリレー接点で動作させたいのですが、接続可能ですか?(ns-faq-ut-2243-connect-ja)1接点入力1接点としてください。複数接続の場合、UTの電源がOFFになるとインピーダンスが低下して誤動作する可能性があります。UTAdvanced用の端子カバーの色は、選択できますか?(ns-faq-ut-2246-spec-ja)端子カバーの色は白(ホワイト)のみとなります。Pt100のセンサーを使用します。PV入力種類INを確認するとPT1,PT2,PT3とありますが、どれを選択すればいいのでしょうか?(ns-faq-ut-2197-setting-ja)ご使用の温度レンジスパンに近い種類を選択してください。仕様コードを確認したいのですが、銘板が見えません。何か方法はありますか?(ns-faq-ut-2195-setting-ja)電源投入時に数秒間表示される自己診断画面で確認可能です。SP表示部の3桁の数字が基本仕様コードとなります。測定電流はいくつですか?(ns-faq-ut-2167-spec-ja)測定電流は約0.16mAとなります。測定する場合の測定精度の出し方を教えてほしい。(ns-faq-ut-2163-spec-ja)仕様よりTypeKの0°C以上の精度は計器レンジの±0.1%±1digitとなります。この場合の計器レンジとは入力種類で選択された-270.0~1000.0の範囲となります。精度の計算は1270°Cの±0.1%=1.27°Cと1digit分の0.1°Cを加算した1.37°Cとなります。...端子カバーは添付されますか?(ns-faq-ut-2088-select-ja)UT52A,UT55A,UP55A,UT75Aは標準添付されます。UT32A,UT35A,UP35A,UP32A,UM33Aは[2015年3月31日以降]、ご注文時/CVオプションをご指定ください。別売りもしております。UM33A用...UTAの出力に折線近似を設定しています。この設定後の出力値を通信で読み取ることはできますか?(ns-faq-ut-2177-spec-ja)読み取ることができます。データは-1500~31500となります。OUT端子出力の場合は、D7621(OUT_OUT)RET端子出力の場合は、D7624(RET_RET)OUT2端子出力の場合は、D7623(OUT_OUT2L)...CC-Link通信付UTの下位に、RS485通信(Modbusマスタ機能)で他のUTを接続します。CC-Link通信付UTのRS485通信端子は2線式で、接続予定のUTの通信端子は4線式になっています。この場合、どのように接続したらよいのでしょうか?(ns-faq-ut-2187-connect-ja)UT同士は2線式で配線を行います。4線式端子については、SDB(+)とRDB(+)、SDA(-)とRDA(-)同士を短絡してください。UTAシリーズの突入電流値を教えてください。3ms電源を投入しても、UTの表示部に表示が出ないことがあります。(ns-faq-ut-2013-setting-ja)LL50Aの専用ケーブルをメンテナンスポートにつないだまま電源を投入すると表示が出ません。一度メンテナンスポートよりケーブルを抜いてから電源を投入しなおしてください。サイリスタによる電気炉の温度制御を行います。配線と設定方法を教えてください。(ns-faq-ut-2042-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。クイック設定機能を使用したサイリスタによる電気炉温度制御の配線と設定方法の一例をご紹介いたします。...GREENシリーズ(UT300/UT400/UT500/UP300/UP500/UM300)用RS-485通信プログラムはUTAdvancedシリーズでも使用可能ですか?(ns-faq-ut-2025-connect-ja)PV、OUTの読込み、SPの書込みなどの基本的なパラメータに対するプログラム変更は不要です。GREENシリーズ対応レジスタ/リレーがあります。詳細はUTAdvancedシリーズ通信インタフェース(RS-485,Ethernet)ユーザーズマニュアルをご参照ください。...ソリッドステートリレーによる電気炉の温度制御を行います。配線と設定方法を教えてください。(ns-faq-ut-2043-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。クイック設定機能を使用したソリッドステートリレーによる電気炉温度制御の配線と設定方法の一例をご紹介いたします。...インバーターによる流量制御の配線と設定手順を教えてください。(ns-faq-ut-2044-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。クイック設定機能を使用したインバーターによる流量制御の配線と設定手順の一例をご紹介いたします。...タンクレベルのON-OFF制御を行います。配線と設定手順を教えてください。(ns-faq-ut-2045-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。クイック設定機能を使用したタンクレベルON-OFF制御の配線と設定手順の一例をご紹介いたします。...FA-M3と通信可能ですか?(ns-faq-ut-2021-connect-ja)可能です。FA-M3はUTリンクモジュール、温調計の通信プロトコル選択はパソコンリンク通信(RS-485)を使用してください。パラメータ設定を初期化する手順を教えてください。(ns-faq-ut-2012-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。パラメータを工場出荷時に戻す手順を説明しています。パラメータを工場出荷時に戻す方法...温度指示値の小数点位置を変更することは可能ですか?(ns-faq-ut-2002-setting-ja)可能です。以下の資料で、温度入力を選定した場合に小数点位置変更を行う設定手順を説明しています。温度入力の小数点位置を変更する方法...設定したいパラメータが見つかりません。(ns-faq-ut-2001-setting-ja)各機種ごとにパラメータマップをご参照ください。パラメータマップ一覧表...SP値とOUT値を非表示にし、警報設定値を表示させる手順を教えてください。(ns-faq-ut-2003-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。SP、OUTを非表示にして警報設定値の表示を行う設定手順を説明しています。指示調節計を指示警報計として使用する際のポイント...全てのパラメータを表示させる手順を教えてください。(ns-faq-ut-2004-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。全てのパラメータを表示する設定手順を説明しています。全てのパラメータを表示させる方法(表示レベルをPROにする)...ファンクションキーで運転操作する手順を教えてください。(ns-faq-ut-2008-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。ファンクションキーで運転/停止をする設定手順を説明しています。ファンクションキーで運転/停止をする方法...タンクレベルの比例制御を行います。配線と設定方法を教えてください。(ns-faq-ut-2046-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。クイック設定機能を使用したタンクレベル比例制御の配線と設定方法の一例をご紹介いたします。クイック設定(タンクレベル比例制御)...タンクの圧力制御を行います。配線と設定手順を教えてください。(ns-faq-ut-2047-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。クイック設定機能を使用したタンク圧力制御の配線と設定手順の一例をご紹介いたします。クイック設定(タンク圧力制御)...初期設定方法を教えてください。(ns-faq-ut-2064-setting-ja)オペレーションガイドで、初期設定方法を説明しておりますので、ご参照ください。調節計のオペレーションガイドは標準コードモデル用と詳細コードモデル用があります。(例:UT55A-000-01-00は標準コードモデル、UT55A-NNN-01-ANは詳細コードモデル)なお、オペレーションガイドに記載されていない詳細な機能等についてはユーザーズマニュアルで説明しております。取扱説明書ダウンロードページ...接点入力用COM端子は、全て内部で接続されていますか?(ns-faq-ut-2061-spec-ja)接点入力用COM端子は、全て内部で接続されています。CC-Link通信を搭載するとModbusマスタ機能が追加となりますが、どのような機能ですか?(ns-faq-ut-2069-spec-ja)RS-485通信を搭載したUTAdavncedシリーズ機器と、CC-Link経由で通信するための機能です。CC-Link通信を搭載しない下位の調節計データの取り込み、パラメータの書き込みが可能になります。...PV(測定値)表示部にB.OUTと表示されました。考えられる原因を教えてください。(ns-faq-ut-2077-connect-ja)断線の可能性があります。入力の配線とセンサを確認してください。入力が正常に戻れば、B.OUTの表示は自動的に消えます。PV表示値と他の計器の表示に差があります。補正できますか?(ns-faq-ut-2078-spec-ja)PV入力バイアス(パラメータBS)を使用して補正できます。値をトレンドデータとして表示、収集できます。形式のファイルに保存できます。LL50Aパラメータ設定ソフト上で表示されないパラメータを表示する方法を教えてください。(ns-faq-ut-2052-soft-ja)LL50Aの表示設定がPROになっていない場合には、一部のパラメータが表示されません。LL50Aの表示パラメータを「表示」→「パラメータ」→「表示レベル」→「プロフェショナル」に変更してください。LL50Aの表示レベルは、UT本体の表示レベルと別に設定する必要がありますが、UT本体の表示レベルに合わせるという設定も可能です。...タンク内の温度制御を行います。配線と設定手順を教えてください。(ns-faq-ut-2048-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。クイック設定機能を使用したタンク内温度制御の配線と設定手順の一例をご紹介いたします。...電動弁による加熱炉の温度制御を行います。配線と設定手順を教えてください。(ns-faq-ut-2049-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。クイック設定機能を使用した電動弁による加熱炉温度制御の配線と設定手順の一例をご紹介いたします。クイック設定(電動弁による加熱炉温度制御)...熱交換器の温度制御を行います。配線と設定手順を教えてください。(ns-faq-ut-2050-setting-ja)以下の資料をご覧下さい。クイック設定機能を使用した熱交換器温度制御の配線と設定手順の一例をご紹介いたします。...LL50AとUTAdvancedシリーズは、専用ケーブルを使わずRS-485でも通信できますか?(ns-faq-ut-2051-connect-ja)RS-485通信オプション付きのUTAdvancedシリーズで可能です。RTU)に設定してください。LL50Aの通信実行画面で、RS-485通信を選択し、通信条件と通信アドレスを本体と同じにしてください。...温度単位°Cと°Fを切換えできますか?(ns-faq-ut-2087-spec-ja)計量法により、日本国内仕様は°Cのみです。海外へ輸出される装置に組み込むために華氏表示ができる海外仕様品が必要なお客様は、代理店または当社営業までお問い合わせください。Corporationトップ。