消防庁の基準(技術指針)に適合した形式評定品です。※400A以上はユニバーサルタイプにてご用意できます。※ポンプ振動および激しい脈動の吸収には適応できません。配管の施工にあたっては定められた可撓管継手を適用するよう行政指導されます。この可撓管継手の構造、寸法、性能は(一財)日本消防設備安全センターが確認し、評定するシステムがとられています。※金具長とは図の(L)の部分です。評14-276/F-3540・耐震性能フレキシブルメタルホースは地震動による慣性力によって生じる応力及び変形により損傷等が生じないものであること。・耐久性能フレキシブルメタルホースは次に掲げる試験を行ったとき異常がないものであること。最大軸直角変位量まで変位させた状態で1.0MPa以上の水圧を5分間加えた場合、各構造部材に有害な変形等がないこと。最大軸直角変位量までの変形を1000回繰返した後、1.5MPa以上の圧力で水圧試験を行った場合に漏れ、損傷等がないこと。1.0MPaの圧力を2000回以上繰返し加圧した場合にフレキシブルメタルホースの長さが試験開始前の長さの105%以下であること。・水圧試験1.5MPa以上の圧力を10分間加える水圧試験を行ったとき漏れ、損傷等の異常がないものであること。