過去問これまでの授業ライティングダクト工事とはライティングダクト工事とはダクト工事にはいくつかあります。その中でも出題頻度が高いライティングダクト工事について説明します。いう英語をそのまま利用しています。」というのが直訳です。やって覚えておくと楽ですね。スポットライトなどの照明器具に使う管の工事ということになります。ライティングダクトの施設場所は以下の通りです。屋内の乾燥し展開した場所であることです。点検できる隠ぺい場所であることです。使用電圧は300V以下です。イラストを掲載しますが、カーテンレールのようなものです。カーテンレールからフックを使って電気を得るイメージです。照明器具をカーテンのように、ある程度動かせるというメリットがあります。ショップや家電量販店などに行くと売っていたりします。ライティングダクトの取り付けについてこちらのイラストが、テストで出題されやすいライティングダクト工事です。ライティングダクト工事の原則としては、以下の通りです。支持点間の距離1は2m以下にし、壁や柱に堅ろうに取り付けます。壁や柱などに貫通して取り付けることはできません。ライティングダクトの終端部2は、露出しているのでエンドキャップを用いて閉塞します。ダクトの開口部は、下に向け取り付けます。人が容易に触れる恐れがある場合には、電源に漏電遮断器を付ける必要があります。ライティングダクトの接地について金属部分が絶縁されていれば、接地工事の必要はありません。絶縁されていない場合には、以下の通り接地工事をしないといけません。D種接地工事を行います。使用電圧が、300V以下という前提です。対地電圧が150V以下であり、ダクトの長さが4m以下の場合は接地工事を省略できます。(1)FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ学習履歴の保存や、評価の投稿、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。