『新居に...エアコンに詳しくなく迷ってます。クチコミ掲示板[ログイン新規ID登録]閲覧履歴ご利用ガイド『新居に...エアコンに詳しくなく迷ってます。[ホワイト]『新居に...エアコンに詳しくなく迷ってます。新居に...エアコンに詳しくなく迷ってます。[ホワイト]らぁむさんクチコミ投稿数:4件スレッドの最後へ新居のリビングに取り付けるエアコンを決めれずにいます。リビングは10.8帖で、対面キッチンがあります。キッチンを抜くと実際のリビングは8帖位です。鉄骨造の家で住まいは1階。本日ヤマダ電機へ行ったところ、主に10畳用でも大丈夫だとは思うけど、14畳用の方が良いかもと言われました。結局どちらがいいか......決めれなかったです。私はどのエアコンを買えばいいでしょうか。15:03(1年以上前)>新居のリビングに取り付けるエアコンを決めれずにいます。どこに取り付ければいいんだろうと^^っていうか室内コンセントがない...これから電源工事するにしても躯体を(コンクリートかボードか)考えないといけないし仮にボードにしてもコンクリートにボードを貼ってあるなら壁内部配線は無理だしまさか室外に単相200Vの線が施工済み、とは考えられないし...もし外200Vの施工済みでしたら、ダイキンではV型(室外単相200V)があります能力以前に電源が施工してあることを確認すべき、って思うのですがまあ総体的に見るなら40型でしょうね。17:37(1年以上前)遠めなので不確かですが既に配管の貫通位置も決まっている様に見受けられます。普通に考えれば2枚目のコンセントと配管貫通位置で問題無いと思いますよ。普通に10畳だと2.8キロクラスが選択基準になりますが上位機を選ぶか予算の関係でスタンダード機にするかで変わってくると思います。上位機なら暖房能力も高いので28クラスでも十分ですがスタンダー機だと容量アップで対応した方がいい場合もあります。今回はLDKという事なら調理中や冷蔵庫等常時熱源となる物もあるから4キロクラスという選択も十分ありだと思います。17:46(1年以上前)ちなみにコンセントの形状で100V仕様か200V仕様か判別する事もできます。コンセントの形状は基本的に100VはII、IL、Iトの3種類に対して200Vはーーです。電力会社との契約がどうなっているかが気になります。普通40A以上の契約なら200Vは使用可能です。コンセントと分電盤内の電圧変更工事をおこなえば200V機も使用自体は可能です。問題は電力会社との契約が30Aの場合です。この場合は単相契約なら100Vしか使用できません。単3契約なら200Vの使用が可能という条件が付きますよ。ちなみに4キロクラスにするなら同一グレードの製品なら200V機にした方が能力自体が高いのでお薦めです。12畳という対応面積です。数値上なら問題無い事になりますね。19:45(1年以上前)写真のお家は旭化成ヘーベルメゾンの新築賃貸マンションになります。19:56(1年以上前)基本的にエアコンで使用する回路は単独回路なので現状で200Vだったとしても100V仕様に変更する事は可能です。(逆のケースに関しては先のスレで書き込んでいるので時の運です。)念の為1万くらい予算を見ておけば大丈夫だと思いますが販売店によって設定金額が異なるので購入時に相談してみてください。交渉次第ではコンセント交換や分電盤内の電圧変更処理を無償にしてくれたという書き込みは結構ありますよ。16:08(1年以上前)エアコンの型番の2.8とか4.0というのは冷房能力表記です。同じ2.8KWのエアコンでも、暖房能力は機種によって大きく異なります。暖房もエアコンでと考えておられるならば、きちんと暖房負荷計算して機種選定するべきです。(冷房も基本的に同じ)負荷計算についてはJIS簡易負荷計算という方法があるので、それによって必要な冷暖房能力のエアコンを決めてください。ぐぐれば簡単に計算してくれるWEBがたくさんありますよ。あと、キッチンは吸排気があるので、普通に考えて2.8KWのエアコンでは容量不足になります。あと、リビングのエアコンは必ず食卓の油を吸いますし、稼働率も高いので5年に一回暗いはエアコンの洗浄が必要になるケースが大きいです。フィルタ自動清掃機能などは、油汚れには対応できませんので要注意です。9:03:26どちらがいいでしょうか。22:13:23質問です。18:52:51新居に...エアコンに詳しくなく迷ってます。13:44:56冷房機能についてです。【質問・アドバイス】m-ATXのPC【Myコレクション】現在のPC構成ピックアップリストトップこのコンテンツはJavaScriptを使用しています。