:info@kiyomoto-kinney.co.jpAP型ストレーナー(低圧ライン用)AP型ストレーナーはポンプの吐出側で0.15MPa以下の汚水処理用として設計されています。通水パイプ径は、50mmφから1,500mmφまでの型式があります。新しい自動逆洗方式キニー・ストレーナーからのろ過水、または他の場所からの水をポンプを使用して高圧水とし、逆水用シューに送り込み、逆洗用とします。ドラムが回転して、メディアが逆洗用シューとスリットの間を通過するとき、逆洗水がメディアポケットにたまったゴミを放出します。必要な逆洗水量は、原液の10%程度です。この比率は原液中のS/Sの量によって多少変化します。逆洗水は吸入口での正味稼動圧に0.3MPa程度の圧力を加えたものを必要とします。