現場ブログこんにちは、工事部の斎木です。今日飯能市H様邸にて建物の気密測定を行ってきました。気密測定の準備として、換気扇のふさぎをテープで行った後に、測定の機械を設置する窓に空気が漏れないようにシートを貼ります。そのシートに計測用に一部穴を開け、送風機のような機械を取り付けます。ここで強制的に排気を行い、どの位の空気が通るかを測って、建物にどの位の隙間があるかを計算する仕組みです。機械を動かして実測開始。測定は1回につき5点通気量を取り、建物の外皮面積を基に計算していきます。言っても、自動で機械がやってくれるので、測定後は結果待ちとなり、作業はボタンを押すだけです。C=1.1cm2/m2でした。特別にこう気密の住宅仕様として施工はしていない建物でしたが、しっかりとした施工をしている事で良い数値になりました。これからも安心安全できる丁寧な家づくりをしていきます。18/12/24素敵な時間に立会う事ができました。18/12/11当社の建物が飯能市役所のホームページにて紹介されました。