店舗付き住宅の屋内に三相3線式200[V]、定格消費電力2.5[kW]のルームエアコンを施設した。このルームエアコンに電気を供給する電路の工事方法として、適切なものは。配線は接触防護措置を施し、ルームエアコン外箱等の人が触るおそれのある部分は絶縁性のある材料で堅ろうに作られているものとする。.専用の過電流遮断器を施設し、合成樹脂管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。.専用の電磁接触器を施設し、金属管工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。.専用の配線用遮断器を施設し、金属管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。.専用の漏電遮断器(過負荷保護付)を施設し、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。解説へ付箋一覧へこの過去問の解説(3件)8住宅の場合は、対地電圧150V以下に定められていますが、2KW以上の負荷の場合、コンセント等の途中接続を経由せずに、機器に直接接続する場合には、対地電圧150V以上300V以下に限り、専用の漏電遮断器を取り付ければ、使用可能となっています。したがって、この条件をすべて満たす「4」が正解となります。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。6答えは「4」となります。150V以下で制限されている住宅の対地電圧は2kW以上の定格消費電力であり、規定の条件を満たしていれば、対地電圧を300V以下までにする事ができます。その条件は幾つかありますが、まずコンセントを設けないという部分で、「1」と「3」は除外できます。次に過電流遮断器や漏電遮断器を設けなければならないという部分で、「2」も除外され正解は「4」という事がわかります。住宅の対地電圧は150V以下に制限されています。定格消費電力が2kW以上の場合は以下の例外があります。1電気器具と直接接続する。2対地電圧は300V以下。3人が容易に触れるないように施設する。4専用の配線用遮断器と漏電遮断器を取り付ける。よって、以上を満たしている4が正解になります。zrgzatnjfg訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。