他社型式に該当する当社型式を検索で検索カタログ4ケタコードを入力してください。制御出力について接続形態について光電センサとは?光電センサとは、光を使い、非接触で物体の有無を検出するセンサです。検出する対象物体による入光/非入光によって生ずる受光量の大きさによって電気信号を出力します。Automation)に役立っています。投光器と受光器をセットで使用。投/受光間を遮ることでON/OFFする。光量が強いため粉塵の影響をうけにくい。センサ本体と反射ミラーをセットで使用。センサ・ミラー間を遮ることでON/OFFする。透過型に比べ配線工数が半分ですむ。投光部の光が検出物体にあたり、受光部に戻ってくることでON/OFFする。投受光一体のため省スペースで設置可能。開口角を広げているため、わずかな受光量でもON/OFF可能。透明体、すき間のあるワーク検出に最適。受光部にPSDやC-MOSを使用しているため、任意の設定距離でON/OFF可能。検出物体の色、材質による影響に強い。応差を小さくすることで、受光量がほとんど変化しない検出物体でも使用可能。透明フィルム、ガラスの検出に最適。仕様に応じたアンプとヘッドをセットで使用。省スペースで設置可能。ケーブルが電線のため断線の心配が少ない。光ファイバは、中心のコアと屈折率の異なるクラッドから構成されています。光は、ファイバ内で全反射を繰り返しながら進みます。仕様に応じたアンプとファイバをセットで使用。省スペースで設置可能。高分解能のため、微妙な色判別が可能。同色の濃淡でも判別することができる。蛍光成分を有する検出物体を検出し、ON/OFFする。ワークの振れ、色の影響に強い。検出距離<透過>投光器と受光器間の距離。ライトON受光器に光が一定量入ってきたとき出力。<回帰反射>センサ本体と反射ミラー間の距離。ダークON受光器に入ってきた光が、一定量入ってこなかったとき出力。黒色リード線を0Vに接続すると投光用発光ダイオードが発光を停止し、電気的に非入光状態を作ることができます。光電センサを検出物体によって動作させなくても動作点検が行える機能です。センサを標準検出物体に正面から近づけONする位置と、そこから離していきOFFする位置との距離の差。本体のボタンを押さずに外部で感度調整が可能な機能。繰り返し精度センサがまさにONする位置のバラつき量。オフディレイタイマ出力がOFFする時間を遅らせるタイマ機能。取り込みの遅い機器へ入力する際に使用。解説アレイファイバファイバのコアを1列に並べ、光を帯状にして検出するファイバユニットです。ワークの通過位置が一定しない場合や、ワークの形状が複雑でいろいろな方向に光が反射してしまい検出が安定しない場合に適しています。似た方式にスクリーン式があります。距離を限定して検出する検出方式のファイバユニットです。投光軸と受光軸に角度がつけてあり、その交点が検出エリア(検出距離)となるので一定の距離以外は検出しないようになっています。液面のレベル制御に使用するファイバユニットです。ファイバの先端を液面に接触させて検出する液面接触式と、透明パイプに取り付け、パイプ内の液面レベルを検出するパイプ取付式があります。極細ファイバファイバのコア径が0.5mm以下のものを極細と呼びます。コアが細いと光軸が細くなるので、微小物体が検出しやすくなりますが、検出距離は短くなります。折れない小さく曲げてもファイバのコアが折れないファイバユニットです。R1mmタイプは半径1mmまで、R2mmタイプは半径2mmまで曲げても折れません。通常、ファイバユニットは小さく曲げるほど検出距離が短くなりますが、折れないファイバユニットは小さく曲げても検出距離があまり短くならないのが特長です。※繰り返し曲げが加わる可動部に取り付ける場合は、折れないファイバユニットではなくR4mmの耐屈曲ファイバユニットがお勧めです。コアファイバの光を通す芯材をコア(core)と呼びます。下の反射型ファイバユニットの場合は、投光用φ0.5コアが1本、受光用φ0.25コアが9本となります。回帰反射ファイバユニットと反射ミラーを向かい合わせに取り付け、その間をワークが通過すると検出する検出方式です。検出方向が横向きで、光学系がサイド面にあるファイバユニットです。先端が角型のファイバユニットではサイドON、筒型のものではサイドビューと呼ばれます。開口角ファイバ先端から照射される光の投光角度と受光角度です。通常のファイバユニットでは開口角は60°と非常に広くなっていますが、狭視界タイプでは開口角が2〜5°と狭くなっています。スクリーンファイバレンズで光を帯状にして検出するファイバユニットです。ワークの通過位置が一定しない場合や、ワークの形状が複雑でいろいろな方向に光が反射してしまい検出が安定しない場合に適しています。開口角が狭く長距離検出が可能です。先端にレンズを内蔵し、開口角を2〜5°と狭めたファイバユニットです。長距離検出が可能な上、光軸のそばに反射率の高い物体があっても光が回り込んで誤動作することがないので、ウェハマッピングに最適ですスリーブファイバの先端取付部から出ている細い部分をスリーブと呼びます。スリーブは曲げが可能なものと曲げられないものがあるので注意してください。繰り返し曲げが加わる可動部への取付に適したファイバユニットです。曲げ半径は、R4mmと折れないファイバユニットより大きくなっています。フリーカット付属のファイバカッターでファイバーケーブルを切断して使用できるファイバユニットです。ファイバユニットが長すぎて引き回しが大変なときに、フリーカットファイバなら余分な部分をカットしてすっきり配線することが可能です。微小物体検出を可能にするレンズを取り付けられるものもあります。検出方向が縦向きで、光学系がヘッドにあるファイバユニットです。先端が角型のファイバユニットではヘッドON、筒型のものではヘッドビューと呼ばれます。投光ファイバと受光ファイバを向かい合わせに取り付け、その間をワークが通過すると検出する検出方式です。長距離検出が可能な検出方式です。曲げ半径ファイバユニットをどこまで小さく曲げられるかの半径です。直径ではないのでご注意ください。曲げ半径の値よりも小さく曲げるとコアが折れ、検出距離が短くなったり検出ができなくなるのでご注意ください。先端が六角ナット形状のファイバユニットです。取付が簡単な上、サイドビュー型ですのですっきり配線できるのが特長です。水に吸収される波長1.45μmの赤外光を投光LEDに採用したセンサ。水検出専用のファイバアンプ(D3IF-TN)と、同じく水検出専用のファイバユニット(NF-TW01やNF-DW01)を使用して検出します。センサでは検出が難しかった用途に使用できます。投光ファイバと受光ファイバがひとつに束ねられているファイバユニットで、ワークからの反射光を受光して検出を行います。反射型は検出距離が短くなりますが、ファイバユニットの取付が1ヶ所ですむので取付工数が少なく省スペース化が可能です。レンズファイバユニットの先端に装着するレンズです。透過型用レンズは長距離検出や省スペース化に、反射型用レンズは小スポットによる微小物体検出に使用します。透過型ファイバユニットでは、あらかじめレンズが装着されている機種もあります。フラットON検出方向が横向きで、光学系がファイバ先端の一番大きい面にあるファイバユニットです。検出方向に対して薄型になるので奥行きのない個所への取付時に便利です。漏液検出ファイバユニットの先端を漏液パンに取り付けて使用します。毛細管現象を利用することにより、少量の漏液でも粘性のある漏液でも検出可能です。エミッタ(E)⇒コレクタ(C)トランジスタ出力には、一般にNPN出力タイプとPNP出力タイプがあります。NPN出力タイプは日本で多く使われ、PNP出力タイプは海外で多く使われます。これらの違いは、センサ内のトランジスタの電流の流れの違いです。NPN出力タイプの場合、電流はコレクタ(C)からエミッタ(E)に流れるのに対して、PNP出力タイプは、その逆方向に流れます。NPNNPNの場合、負荷がセンサ用電源で働けばセンサの動力線と共通にできますが、それ以外の電圧で働く負荷の場合は、外部の電源を用意すれば簡単に使用できます。PNPPNPの場合、負荷を動かす電源は、センサの電源と必ず共通となります。したがって、電圧が異なる外部電源は使用できません。ページのトップへ接続形態について光電センサの接続形態は、コード式、コネクタ式および端子台式の3タイプとなっております。コード式のケーブル長は2mが標準になっておりますが、延長も可能ですので別途お問い合わせください。4ピンコネクタケーブルが標準となっておりますが、M12コネクタケーブルや他の仕様のセンサもございます。適用されるコネクタケーブルの種類については、各センサの仕様表内"接続形態"の欄を参照ください。端子台式のセンサは、φ6〜10mmのケーブルを用いての接続となります。