過去問これまでの授業がいし引き工事についてがいし引き工事についてがいし引き工事は頻出の問題です。構造とどのような条件で工事されるかを把握することが大事です。ShiftKEYBOARDチーム更新日:2017年06月23日FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェアがいし引き工事とはがいし引き工事は、がいしに絶縁電線を支持して配線する工事のことを言います。電線が露出しているので、人が簡単に触れることが無いように工事します。変電所や電柱に、がいしがありますが、似たようなもので磁器で作られています。がいしを使う理由としては、次の通りです。絶縁に優れている難燃性に優れている耐水性に優れているがいし引き工事についてがいし引き工事は、イラストの通りです。説明をしますと、1は、がいしです。ノップがいしとも言います。2電線相互の間隔は、6cm以上です。3使用電圧300Vを超える場合は、6m以下です。その他注意点としては、以下のようなものがあります。)を除く絶縁電線を使用します。使用電圧300V以下の場合には、電線に簡易接触防護措置を施します。使用電圧300Vを超える場合には、電線に接触防護措置を施します。造営材との離隔距離について壁や天井などにがいしを付け、電線と造営材との距離も決まっています。イラストの4の部分が、その距離になります。使用電圧300V以下では、2.5cm以上です。使用電圧が300Vを超える場合は、4.5cm以上です。(1)FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ学習履歴の保存や、評価の投稿、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。