現在JavaScriptが無効になっています。Yahoo!知恵袋のすべての機能を利用するためには、javaScriptの設定を有効にしてください。JavaScriptの設定を変更するには「JavaScriptの設定方法」をご覧ください。古い家なんですけど、6畳の部屋に照明のスイッチがなく、2つ口のコンセントが一箇...シェアツイートはてブ知恵コレrun********さん2015/5/922:33:10古い家なんですけど、6畳の部屋に照明のスイッチがなく、2つ口のコンセントが一箇所、エアコン用のコンセント1つ口しかありません。コンセントが少なすぎると思っています。延長コードなどでむき出しになるのでモールなどで隠すことも考えましたが、すっきりしないと思います。違反報告ベストアンサーに選ばれた回答https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11145352626枯木外骨さん2015/5/923:44:07床下にもぐることが出来かつ軸組工法なら既存のコンセントから送り配線でコンセントを増設することが出来るかもしれません。既存のコンセントを外して、床下にもぐりコンセントのある辺りの場所の土台を少し削ってそこからVA線を入れてコンセントのところまで持って行きます。そのVAの片方を床下配線でコンセントを増設したいところに持って行き土台を少し削ってVA線を50cm程入れます。室内のコンセントを増設するところの壁を金枠を取り付けられる位切り抜いて下から上がってきているVAを引き出します。建築の床や壁の構造により出来ない場合もあります。第2種電気工事士免許が必要なので電気屋に頼んでください。質問者run********さん2015/5/1001:23:20回答ありがとうございます。床下を開けている状態なので、床下に線を通しておこうと思います。その際、エアコンの蛇腹のようなものを用意して中に通したほうが良いですか?大引きに添わして通すのですが、湿気など防水の問題は大丈夫なのでしょうか?教えてください。