合った高効率な換気方式を選び、設計を工夫します。30~60%程度削減できます。手法1:ダクト式換気システムの適正化手法ダクト式換気システムのダクトの径や配置に配慮し、圧力損失の低減化をはかる手法です。ポイントダクト長さと曲りを減らすことなどにより、風量の低い機種を採用でき、消費電力を削減できます。高効率なモーターやファンを導入する手法です。ポイントDC仕様(直流)のモーターは、AC仕様(交流)のモーターと比較して1/4~3/4の消費電力となります。室内と屋外の温度差を利用したハイブリット換気システムを採用する手法です。2階建て以上の住宅が対象となります。ポイント室内外の温度差が大きい冬期などに、給排気口や外壁等の隙間を通じて自然換気を行います。室内外の温度差が小さいときには、機械換気設備を利用します。第三種ダクト式換気方式(居室機械排気)を採用する手法です。ポイント排気のみに送風機を使用するため、給気のためのエネルギーが不要となります。効果の達成方法の例3段階のレベルで換気エネルギー削減の効果が見込まれます。パイプファンの汚れについて換気扇やフィルターに汚れが付着すると、換気量の低下を招き、エネルギーが無駄に消費されることになります。メンテナンスが必要なことを住まい手に伝えることが大切です。