図のように定格電流60Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、10mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値〔A〕は。解説へ付箋一覧へこの過去問の解説(3件)3「4」が正答です。過電流遮断器は分岐点から10Mの位置に施設されています。8Mを超える場合は分岐回路の電線の許容電流Iwを幹線の過電流遮断器の定格電流Ibの55%以上にしなければなりません。従って求めるa-b間の電線の許容電流の最小値はIw=0.55×Ib=0.55×60=33Aとなります。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。2これも暗記問題ですが、55%か35%かで悩むケースだと思います。答は「4」となります。xvnfwkmc0分岐回路において過電流遮断器を設置する問題はよく出題されます。問題文より「分岐より10m離れた所に設置」とあります。電技解釈第149条に詳しく記載されていますが「分岐点から開閉器及び過電流遮断器までの電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上である場合は、分岐点から3mを超える箇所に施設することができる。この場合は「電線の許容電流が過電流遮断器の定格電流の55%以上」である事はわかります。定格電流60Aの55%60×(55/100)=33Aと計算できますよって正解は【4】33となります。nsxzytbec訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。