関する最新情報を公開中です。ついて活性汚泥法は、公害防止管理者の試験の中でも最も基本的な技術の一つです。この方法は生物学的な汚水の処理法で、「好気性」処理です。以下に一般的な活性汚泥法のフローを示しています。活性汚泥法は主に最初沈殿池エアレーションタンク最終沈殿池の三つから成り立っています。・最初沈殿池では、流入してきた汚水中の固形物を除去します。・エアレーションタンクでは好気性微生物である「活性汚泥」が汚水中に溶解している有機物等を食べて処理します。この微生物群は「好気性」なので酸素をポンプで送ってやらなければなりません。一般的にこのタンクの中の微生物濃度は2000mg-MLSS/L程度です。・最終沈殿池は活性汚泥を沈殿除去する沈殿池です。エアレーションタンク内で、活性汚泥が有機物を食べて増殖します。その微生物群をここで沈殿効果により除去してやるのです。ここで、沈殿した汚泥の一部をエアレーションタンクに返送してやります(設計のMLSSの濃度になるように)。こんな感じで、汚水の処理ができます。大切なのでよく覚えておいてくださいね。「バルキング」や「高度処理」についても勉強しておくと良いと思います。』を参考にしてください。環境マネジメント2004年の水質1種の問題でこんなのがありましたね。汚水等の処理は以下の4つに分類することができます。いう響きだけで嫌気がする方もいらっしゃるでしょう。セレンの測定に関連する次の記述のうち異なるものを一つ選べ。水質ノート」を掲載します。基本的な用語まず、DOとBOD、CODについて学びましょう。これらはかなり基本の語句なので、必ず意味をつかんでおいてください。DO(Dissol...記事を読むHRT(水理学的滞留時間)とSRT(汚泥滞留時間)とは?汚水処理特論にでてくる用語である「HRT」と「SRT」について解説したいと思います。うち水質汚濁防止法に関する問題を解説します。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。運営を補助しています。旧ページもご覧ください一部、旧ページから移行できていない情報があるかもしれません。以前の情報が参照したい方は旧ページをご覧ください。kougai.net.。