設置図すでに同型のポーラーは平成9年1月より3台設置され、今日まで順調に稼働しているが、工場のクリーンルームは1年間フルに操業しているため、水の節約と近隣に対して安全で無公害な水処理法が大変重要となっており、更に採用するために効果確認の報告書を作成した。約1年3ヶ月間にわたる効果確認を行いました。箱型冷却塔の上部水槽には日光遮断用の蓋がしてあり、これが水藻発生防止に効果的でポーラーのスライム抑制作用(殺菌力)により、上部写真�@及び�Aの様にスライムは全くなく、スケール付着防止及び防食効果が大変大きく現れ、ユーザー及びメーカー側も良好との評価でした。+1.3注:自動ブローは電気伝導率で120ms/mに設定した。メーカーの半導体クリーンルーム工場です。空調は大変重要な設備となっております。工場内には、この様な多くの冷却塔がり、年中無休で稼働しております。扉の鏡板には白色の薄いミネラルの防食皮膜の形成により腐食がない。冷温水発生機内部の様子です。ランゲリア指数+1.8(スケール発生多し)位まで冷却水を濃縮して利用したが、ポーラーの水処理効果によりスケールの付着はない。ポーラー型式:PI-65F(3点セット)の設置されている様子。B流量計と配管されております。ポーラー利用中の流量計の稼働状況で流速が赤マークの上部で計測されていて順調です。万一流速が出ない時は、効果が低下しますので、ポーラーの磁気ストレーナー及び本体のクリーニングが必要です。