)は、業務用50号エコジョーズマルチ給湯器「PG-H500W(50号/屋外壁掛形)」を2017年6月から販売開始します。ホテル・学校・各種レジャー施設など、幅広い施設にて導入されております。新製品は新開発の低NOxバーナーを搭載することで、NOx排出量を50ppm以下まで削減し、環境省の定める「低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン」の値もクリアするなど環境性を向上しました。本体外装には耐重塩害仕様※1に準拠した塩害対策塗装の採用。その他、耐風性能を従来品(GS-S5000GW)の15m/sから26m/s※2に大幅にアップするなど、大量のお湯を使う業務用途に安心してお使いいただけるよう、耐久性をより向上させました。2093の耐風試験に基づく自社測定による新製品の主な特徴は以下の通りです。新開発の低NOxバーナーを搭載することで、NOx排出量を50ppm以下まで削減。環境省の定める「低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン」の値もクリアし、より環境に配慮しました。標準としていた従来品から、さらに耐久性を向上し、より幅広い設置環境に対応いたします。(JRA9002)基づく■中和器の寿命をアップ熱交換器のコンパクト化に伴い、ドレン中和器内の寒水石を約30%増量。これにより中和器の長寿命化を実現しました。耐風性能を、従来品(GS-S5000GW)の15m/sから26m/s※に大幅にアップ。設置できる環境が広がりました。2093の耐風試験に基づく自社測定による■使用湯量に応じて組めるマルチシステム別売のマルチコントローラFMC-03を使用すれば最大20台(1000号)までの連結設置が可能です。4台連結まではマルチコントローラ不要で低コストな簡易マルチ設置が可能です。本体サイズは従来品(GS-S5000GW)と同じサイズなので、既存のシステムでも1台から取り替えできます。1kgの軽量化を実現し、より施工性をアップしました。ITソリューション総合問い合わせアフターサポートダウンロード旧製品の部品供給について修理受付についてエラーコード表アフターサポート体制サイトマッププライバシーポリシーサイトのご利用についてユニバーサルデザインについてリンク集パーパス。