FANS)』の公式WEBサイトです。『スマイルファン』Newモデルのスマイルファンはファンの直径が4.9mから7.3mの4種類のサイズをご用意しております。モーター(PMSM))のため、モーターメンテナンスは不要です。これまで諦めていた高天井・大スペースの空調課題とそこで働く作業者の職場環境の悩みを解消します。『スマイルファンムーブ』は移動式の為、屋外でも利用することができます。水やホコリにも強く、天井が低くても遠い場所でも欲しい場所に快適な風を送ることができます。『スマイルファン』2018年モデルのスマイルファンはファンの直径が3.7mから7.3mの5種類のサイズをご用意しております。これまで諦めていた高天井・大スペースの空調課題とそこで働く作業者の職場環境の悩みを解消します。『スマイルファン』Newモデルのスマイルファンはファンの直径が4.9mから7.3mの4種類のサイズをご用意しております。モーター(PMSM))のため、モーターメンテナンスは不要です。これまで諦めていた高天井・大スペースの空調課題とそこで働く作業者の職場環境の悩みを解消します。『スマイルファンムーブ』は移動式の為、屋外でも利用することができます。水やホコリにも強く、天井が低くても遠い場所でも欲しい場所に快適な風を送ることができます。『スマイルファン』2018年モデルのスマイルファンはファンの直径が3.7mから7.3mの5種類のサイズをご用意しております。これまで諦めていた高天井・大スペースの空調課題とそこで働く作業者の職場環境の悩みを解消します。あるご質問よくあるご質問よくいただくご質問を集めました。ここに載っていない質問でも、ご不明な点はお気軽にお問合せよりご質問ください。Q.シーリングファン1基でどれくらいの広さまで風が来ますか?Q.屋外でもシーリングファンは利用できますか?Q.シーリングファンを設置する高さの制限はありますか?Q.設置できない場所はありますか?Q.必要な電源を教えてください。Q.設置工事はどれくらいの時間がかかりますか?Q.設置工事以外の電気工事も行ってもらえるのでしょうか?Q.支払い方法について教えてください。Q.保証について教えてください。Q.メンテナンスについて教えてください。Q.うちの倉庫には冷房設備がないので、シーリングファンを回しても熱風が来るだけだと思うのですが、効果はあるのでしょうか?Q.熱中症対策のメカニズムを教えてください。約1000m2から1,600m2(約300坪から500坪)です。大きい直径7.3mのファンブレード(羽)の場合、障害物などが無い前提で、1基で約1000m2から1,600m2(約300坪から500坪)の空間まで風を感じることができます。何基導入すればよいかなどは、お客様の環境によって変わってきますので、現調のうえ最適なご提案をいたします。外壁の無い、テント倉庫や屋根がけの半屋外は利用可能です。世界中で「半屋外施設」や「家畜舎」や「駐車場」などにシーリングファンの導入実績がございます。本体、コントロールボックス共、防水、防塵IP55等級です。スマイルファンmove(据え置きタイプのファン)も、防水、防塵IP55等級です。屋外の使用も可能ですが、使用しないときは屋根下での保管をお願いします。高さの制限はございます。地面からシーリングファンの設置位置までの高さが4.5m以上であれば、取り付けが可能です。地面からファンブレード(羽)までの高さが15m以下であれば、シーリングファンの風を感じられます。天井までの高さが15m以上の場合でも、現調させていただき、設置プランをご提案いたします。羽の回転を妨げる障害物がある場合、設置ができない可能性がございます。シーリングファン(スマイルファン)は、大きな羽が回転します。その回転に邪魔になる障害物(電灯吊り下げ用のフック、換気ダクト等)が干渉する場合は設置ができません。事前に回転スペースにある障害部物を撤去する工事を行うことで解決できる場合もございます。天井にボード等が貼ってある理由で、梁が見えない状況でも、天井ボードを一旦撤去及び加工することで、取り付けできる場合がございます。お気軽にご相談下さいませ。Q.必要な電源を教えてください。※単相は要相談)になります。200V(3相)になります。単相はご相談となります。50Hz、60Hzとも対応可能です。半日~1日程度でございます。基本シーリングファン1機当たり、半日~1日程度でございます。現場の環境にもよりますが、施工前にお客様に電源のご用意をお願いしたり、シーリングファン取り付け現場の天井の事前工事が必要になることもございます。施工当日は、基本設置する真下のスペースは何もない状態での施工が必要となります。シーリングファン設置における、部材の落下事故などを防ぎ、安全に施工するのが目的です。事前に電源工事をお客様の専属の電気工事会社様にお願いしております。シーリングファン(スマイルファン)の設置工事あたり、事前に電源工事をお客様の専属の電気工事会社様にお願いしております。1次側のブレーカーから、シーリングファンを設置する場所(コントロールボックス)の設置場所までの配線をお願いしております。コントロールボックスへの結線(つなぎ込み)及び、コントロールボックスからシーリングファンの電気配線及び結線は設置工事の中に含まれております。詳細は下記をご参照ください。→「スマイルファンー電気工事・コントロールボックス概要」はこちら(PDF)Q.支払い方法について教えてください。基本、施工前に半金、施工完了時に半金のお支払いとなります。基本、施工前に半金、施工完了時に半金の現金でのお支払い(銀行振込)となります。お打ち合わせの中で、月末締め、翌月末払い等対応を協議することも可能です。詳しくはご相談くださいませ。Q.保証について教えてください。部位によって保証期間が異なります。スマイルファンは部位によって保証期間が異なります。モーター・コントロールボックス・・・(3年)羽・本体・ハブ・・・(15年)通常の使用による故障が保証の対象となります。自然災害、天災や、衝突事故等による故障は上記対象外となります。Q.メンテナンスについて教えてください。詳細は下記をご参照ください。A.クリーニング(ファン、モーター周り、羽、ハブ)・・・3000時間B.各取り付け部品のガタツキ、ボルトの緩み、トルク確認・・・4000時間C.Newモデルは、モーターメンテナンス不要。2018年モデルは、モーター動力装置の運転状況の確認、モーターギヤボックス内のオイル漏れ確認・・・9000時間Aは、お客様による日々のメンテナンス事項としてお願いしております。BCについては、有償にて対応となります。モーター(PMSM))のため、モーターメンテナンスは不要です。2018年モデルに関しては、モーター動力装置の運転状況の確認、モーターギヤボックス内のオイル漏れ確認を行っております。設置から3年~5年を目安にご訪問して確認いたします。Aについてもご相談をいただけれましたら、別途対応も可能です。