急激な温度変化に体がついていけていない人も多いんではないでしょうか?保育園に通い始めた娘もちょいちょい熱をだすようになりました。保育園通いだすとしょうがないって聞いてましたが、ウィルスを家に持ち帰られると家族にうつされるので困ったもんです。家の目の前が病院なのは唯一の救いでした。原因は、仕事と家庭でのストレスや疲れがでたようだとお医者さんに言われました。私もそれしか思い当たりません。10月に入って朝晩は外が10°Cくらいまで下がる中、家中無暖房で常に25°C前後、湿度も50%台後半で維持されていて快適でしたから。病気になって毎度感じますが、「健康が一番」だなとつくづく思いますねーいくら経験しても時が経てば忘れて改められないなんて、人間はおろかな生き物です。99歳まで魚釣りとマクドナルドのフライドポテトを愛した私のおばあちゃんのように、健康寿命の長い人生を送りたいものです。さぁ、今回は住んで3ヶ月も経って我が家の24時間換気について重大なミスに気付いてしまったという話です。LT-50Pro」(以下、LT50)を採用しています。熱交換モードでは70秒ごとに吸気排気が切り替わる、独特な換気方法です。ヴェントサンの花粉用フィルター価格が高すぎる!ヴェントサンのフィルターの価格が高いことから代替案を検討した結果。スティーベルのツインエアーフレッシュが候補に挙がりました。ツインエアーフレッシュのフィルターはヴェントサンよりも安く、高性能なため、ツインエアーフレッシュを採用する予定です。teinenpilife.com2017.12.06ツインエアーフレッシュの制御方法ツインエアーフレッシュにはいくつかの仕様違いのモデルがありますが、バタピー家では最上位の「LT-50Pro」というものを採用してもらいました。理由は見た目がこっちの方がかっこいいから笑でもこれが、施工性という意味ではすごく面倒で今回のミスが起きたようです。後者の方式ならコントローラに1台ずつそれぞれ結線すればいいだけでシンプルですが、前者のLT50Proはバタピー家の場合全部で6台設置されているので、1台目から6台目までの本体間をそれぞれ結線しなければならず、かつ、結線する線は1本ではないので配線計画も複雑になります。その後、7月に建物の引渡しを受けた直後からなんか挙動が変だなと感じ、工務店に点検を依頼していました。親機が2台になっていた結論からいうと、親機が2台に設定されていて家全体の換気が計画通りされていないことがわかりました。親機2台ということは家の換気が2チームにわかれて行われていると思ったらそれも違うようで、我が家の6台の換気のチーム編成はAチーム=5台、Bチーム=1台というよくわからないチーム編成になっていました。熱交換モードで運転した場合、吸気1台と排気1台のペアで換気しないと給排気のバランスがくずれて室内が負圧や正圧になって正しく換気されません。1チーム必ず偶数で動かないといけないのです。バタピー家はしばらく奇数同士の編成で運転していたことからうまく換気がされていなかったと推測できます。熱交換モードは吸気と排気にそれぞれ数台いましたので少しは換気できていたと思いますが、一番の問題は換気モードでした。フィルターの掃除がてら本体の説明書を読みながらどういう設定になっているか確認してみました。全部で6台いるので3台が「吸気」、残り3台が「排気」という設定にならなければいけないのですが、まさかの6台全部「吸気」でした。全部が吸気ということは外気がどんどん室内へ入ってくるとというこですが、バタピー家のようにC値0.1という高気密な建物の場合、排気される場所が少ないため室内の圧力が高くなる正圧状態であったと考えられます。なるといくら吸気しようと換気をがんばってもなかなか空気は室内へ入ってこれません。前回の台風24号の時のことですが、台風が去ったその日の朝の出勤時は晴れていました。道路には木が4、5本倒れていたり、道路をふさいで通行止めになっているところもあ...teinenpilife.com2018.10.14施主もしっかりチェックを現在は自分で設定を変更して熱交換モードと換気モードが正常に動作しているのを自分の目で確認したので大丈夫ですが、いくら工務店さんを信頼しているとはいえミスは起きるものですね。注文住宅を建てたことがある方はご理解頂けると思いますが、膨大な工事工程の全てを完璧にこなすのは無理があります。ミスは起きるものだと思って、気になるところや絶対に失敗して欲しくないところは口すっぱく言って、工事後は施主自らの目でしっかりチェックすることが、後々、後悔する点を少なくする方法だと思いました。私みたいに3ヶ月も正常に換気されていなかったことに気付かなかったことにならないようにしてください笑とは言っても、低燃費住宅の標準のヴェントサンなら2台1組でしか動かないので施工ミスは起きづらいでしょう。標準外の工事をお願いしたことも要因の一つかもしれません。うちは標準外が多かったので他にもありそうだなー、てか一つまだ気になるところがあるんだよなー。低燃費住宅を知ってから1年弱たちましたが、実は実際の建物の構造を見たことがなかったのです。以前の記事で気になるエアコンがあるという話をしましたが、今回はそのエアコンについてです。前回の台風24号の時のことですが、台風が去ったその日の朝の出勤時は晴れていました。家の中にいるのはもったいないと感じるくらい、気候が気持ちの良い季節になりました。最近の近況といえば、DIYで庭造りをやっと始めたことです。ここ茨城では、日中は暖かくなりだいぶ過ごしやすくなりました。ヴェントサンの花粉用フィルター価格が高すぎる!ヴェントサンのフィルターの価格が高いことから代替案を検討した結果。スティーベルのツインエアーフレッシュが候補に挙がりました。ツインエアーフレッシュのフィルターはヴェントサンよりも安く、高性能なため、ツインエアーフレッシュを採用する予定です。趣味:ラーメン低燃費住宅(ウェルネストホーム)でマイホームを建てました。施主の観点からいろいろ感じたことを記していきたいと思います。それなら1年目から湿度コントロールできるかもしれないですね。目に見えないので、「本当か?」と言われたときにわかりづらいですよね。「本当にそうであれば」ですよね。我が家はずっと換気量を最小にしていたのもあるでしょうが、今はちょうど良いので最初の1、2年は仕方ないかもしれませんね。提携?工務店とでは性能に関する面は同じですが、細かな仕様や進め方は工務店によって違いそうですね。どこまで内容を詰めてから請負契約するか、などなど。趣味:ラーメン低燃費住宅(ウェルネストホーム)でマイホームを建てました。施主の観点からいろいろ感じたことを記していきたいと思います。それなら1年目から湿度コントロールできるかもしれないですね。目に見えないので、「本当か?」と言われたときにわかりづらいですよね。「本当にそうであれば」ですよね。我が家はずっと換気量を最小にしていたのもあるでしょうが、今はちょうど良いので最初の1、2年は仕方ないかもしれませんね。提携?工務店とでは性能に関する面は同じですが、細かな仕様や進め方は工務店によって違いそうですね。どこまで内容を詰めてから請負契約するか、などなど。(つくば)↓ブログ↓ウェルネストホーム(低燃費住宅)でTNPな家づくりを楽しもうスポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。