ラインフラッシング実施。(〜11:51)3号機タービン建屋側移送ライン敷設開始。・定例的に試料の採取を行うこととされている3地点での平成23年4月18日の採取分について、ストロンチウム89、90を検出。環境サーベイのため、人の入域開始。線量最大値は10.5mSv。ドラジン)をあわせて注入。3号機に関し、復水器からタービン建屋地下へ水抜きを開始。1号機原子炉建屋の二重扉を貫通しているダクトを切断し、一部開放。福島県浜通りを震源とする地震発生(最大震度5弱)。仮設の電動ポンプにより2号機の使用済燃料プールへの水の注入を開始。移送状況について点検を実施、異常なし。3、4号機の外部電源増強(大熊線3Lからの受電)工事完了。3、4号機の外部電源増強(大熊線3Lからの受電)工事完了。・定例的に資料の採取を行うこととされている3地点での平成23年4月7日並びに4月11日の採取分について、プルトニウム238、239、240が検出。検出されたプルトニウムの濃度は、過去の大気圏内核実験において国内で観測されたフォールアウトと同様なレベルであるが、今回の事故に由来する可能性。・定例的に資料の採取を行うこととされている3地点での平成23年4月11日の採取分について、ウラン234、235、238が検出。17:16頃発生した地震に関し、モニタリングポストの値に異常は認められていない。2号機取水口付近のピット側面のコンクリート部分からの漏水に関し、ピット周辺に穴を開け、凝固剤を注入(約3,000リットル)→一時的に流出が少なくなったが、流出量は元に戻る。2号機に関し、取水口付近にある電源ケーブルを納めているピット内にも1,000mSv/hを超える水が溜まっていること、及びピット脇のコンクリートに20cm程度の亀裂があり、亀裂部からピット内の水が海に流出していることを確認。13:55に採取された海水から基準の4,385倍の放射性ヨウ素(l-131)を検出。08:40に採取された海水から基準の1,425倍の放射性ヨウ素を検出。集中環境施設プロセス主建屋に関し、地下2階において水溜りを確認。2号機に関し、タービン建屋地下1階において、通常の原子炉水の約10万倍の放射能濃度の水が存在。2号機に関し、タービン建屋内の溜まり水(3/26採取)を測定した結果、1,000mSv/h以上の水表面線量率を検知したと東京電力が発表。汚染水に含まれる核種のうち、ヨウ素134については、通常の炉心の水の約1,000万倍の濃度(2.9×10(の9乗)Bq/cm3)を検出したと公表。1号機、2号機、3号機に関し、タービン建屋海側(屋外)のトレンチの立抗に水溜りを確認。水表面の線量は1号機が0.4mSv/h、2号機が1,000mSv/h以上。4号機に関し、自衛隊の消防車12台及び東電の米軍高圧放水車1台により使用済み燃料プールへの放水(13回、計約90t)実施(〜08:41)。東京電力によれば、3号機の爆発は1号機で発生したものと同じ事象。三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震発生。1号機、2号機に関し、原災法第15条通報Tweet記憶を記録に!DNDメディア塾http://dndi.jp/media/index.htmlこのコラムへのご意見や、感想は以下のメールアドレスまでご連絡をお願いします。dndmail@dndi.jp。