美の国あきたネット現在JavaScriptが無効になっています。美の国あきたネットの全ての機能をご利用いただくには、JavaScriptの設定を有効にしてください。JavaScriptの設定方法については「ガイドライン」ページをご覧ください。センターや主要なメーカー等にヒアリングした際に、想定されたトラブルです。(※)発生しうる事態を全て網羅しているわけではないため注意をお願いします。再会された際に、ブロワ等電気系統が再起動しない場合があります。リセットされるトラブル事例があります。停電実施後にブロワの設定を確認する等注意して下さい。ブロワが停止した場合、散気管上に汚泥が堆積し閉塞に繋がる恐れがあります。汚泥の堆積状況について注意して下さい。中・大型浄化槽について(主に技術管理者向け)流量調整槽の汚水をポンプ移送している場合、停電によりポンプが停止する等、調整機能が停止する恐れがあります。通常は構造上オーバーフロー対策を設けているためすぐ問題になることはないと考えられますが、水位の異常上昇により汚泥やスカムが消毒槽に流入する等、衛生上の問題が発生する恐れがあります。移送ポンプを含む浄化槽については停電による機器のトラブルがないよう注意して下さい。気を行った場合の浄化槽の処理機能について既往の研究があり、活性汚泥方式の中・大型浄化槽については6時間程度までばっ気状態を止めても水質への影響が軽微であることが確認されております。このことだけでは結論は出せませんが、3時間のばっ気停止があった場合、即座に水質が悪化するわけではないためご注意願います。各ページの記載記事、写真の無断転載を禁じます。