電磁石の担当者に連絡し調査を行った結果、BTBM(入射路のマグネット)の冷却水インターロックでBTBMが落ちたとの事。Permitし、次の入射までユーザー運転を継続する事となった。Close、Beamを落とした後、復旧作業を行う事となった。BMトラブル復旧作業開始。リング側のBM(BH31)は問題なし。第3スイッチヤード側のBM調査が必要と担当者より連絡あり。担当者より、第3スイッチヤード側のBM調査連絡あり。BH12の冷却水流量が3L/min(通常10L/min)まで低下しており、ストレーナの清掃が必要。その他のBMもこれから流量を確認するとの事。担当者より作業時間は約1時間掛かるので、18:30PF入射は延期との事。その旨、LINAC、KEKB、PF-AR及び測定器当番に連絡する。LINAC立ち上がり次第、PFリング入射。Modeに切り替える。Magnet初期化開始。Magnet初期化終了。LINAC入射調整開始。