負荷へ電力を供給する切換器です。商用電源と非常用電源(発電機、バッテリーなど)の切り換えや、コージェネレーションシステムに代表される分散型電源と商用電源の切り換えなど、幅広い用途でご愛用いただける製品です。2系統の電源を電磁コイルで瞬時に切り換えて、負荷へ電力を供給する切換器です。省力性に高い評価を得ています。30A〜3000Aまでラインナップ。主接点がOFFするまでの時間です。注3:接点OFF時間とは、主接点が切換元から開放し、切換先に投入されるまでの時間です。主接点に定格電流を流さない状態での開閉試験です。結露しないこと異常な振動及び衝撃を受けない状態。主接点がOFFするまでの時間です。注3:接点OFF時間とは、主接点が切換元から開放し、切換先に投入されるまでの時間です。主接点に定格電流を流さない状態での開閉試験です。マイクロスイッチ(補助リレー)で、コイル電流をOFF(切)する様に設計されています。直流操作の場合、制御端子に極性表示があります。配線の際ご注意願います。見合った容量のものを選定して下さい。誤った選定をしますと、リレー接点の溶着や、スイッチ本体の動作不良の原因になります。見合ったものを選定して下さい。誤った選定をしますと、リレー接点の溶着や、スイッチ本体の動作不良の原因になります。信号用リレー接点は個々に独立したものを使用して下さい。片側端子を共通でC接点等を使用しますと動作しません。確実な動作をさせるために、各制御信号は指令時間を1秒以上に設定して下さい。AコイルとBコイルへの動作指令が、同時に入力されない様にシーケンスを設定して下さい。動作不良の原因になります。切換動作を規定以下の短い間隔で繰り返し連続して行わないで下さい。コイルが加熱し、動作不良やコイル焼損の原因になります。操作電源電圧は規定範囲外にならない様にして下さい。必要な時ご指定ください。不要の場合は無表示です。