パソコンをベースとした伝送器や流量計などのフィールド機器に対する調整・設定ツールです。機器類の初期設定はもちろん、日常のメンテナンスやトラブルシューティング、機器交換等も容易に行えます。簡単な操作手順により、これらの作業を通信プロトコルに左右されることなくサポートします。FieldMateタブレット詳細は「タブレット」をご覧ください。簡単に動作を体験できますので、ぜひお試しください。FieldMateでは以下の通信プロトコルに対応しています。H1HARTISA100.11a簡単操作で使いやすい機能セグメントビューワ機能よく使う機能を前面に配置し、タブレットに対応した操作性によって、現場作業の生産性をアップします。画面には、作業にあたって有用なメッセージや写真などを表示できます。カメラ付きPCであれば、写真を撮影しその場で登録・表示することもできます。画面中央には、機器の持つ多様なパラメータから、作業に役立つものを自由に選択して表示することができます。機器の持つ調整パラメータを含んだ全てのパラメータを一括で読み込み、データベースに保存できます。形式で簡単に出力できます。テンプレートを用意しておくことで、お客様のフォーマットに合わせて出力し、報告書として利用できます。スマートアダプタ「SA11」用に専用画面を用意しました。測定値や設定値、履歴表示などの操作を、グラフィカルな画面と快適な操作性で行える環境を提供します。設定パラメータ管理を実現します。入力ループテストをサポートするための機能です。メーカーや機種によらず、簡単な操作でループテストに使用するテスト信号を出力できます。テスト信号は、あらかじめ用意された3点、5点、9点チェックのパターンから選択できるほか、点数や値、時間を任意に設定でき、自動で出力できます。設定した内容は、保存して繰り返し利用できます。校正作業の支援CA700圧力キャリブレータと連携し、調整・設定だけでなく、校正作業を支援します。直感的なインターフェースにより、入力した圧力のトレンドを見ながら、校正作業ができます。作業結果は報告書用フォーマットに転記することもできます。パラメータ、メモ、ドキュメントを管理することができます。作業内容を付箋やメモに記録、校正結果や取扱説明書などをドキュメントとして登録、現場の写真を画像として残すことで保全作業を支援します。操作ログは、機器の接続や操作によって自動的に保存されます。保存された操作ログはフィルタ機能と全文検索機能によって抽出でき、メンテナンスやトラブルシューティング時の解析時間を短縮できます。対象機器の作業忘れの発見や校正時期の特定などにも利用可能です。ログの内容やパラメータ情報、添付ファイルなどは、外部に出力して利用が可能です。最新規格のFDT2に対応しています。FDT1.xとFDT2対応のDTMの両方を動作させることができ、使い勝手は変えずに、機能強化された最新の機器DTMが利用可能です。機器インターフェース機能ハード異常、プロセス異常、正常状態を含むフィールド機器の状態が表示され、状態表示アイコンにより機器の自己診断の状態が明示されます。機器設定機能BT200タブレットBRAIN機器の設定や調整を、BT200ハンディーターミナルと同様の操作で行えるようになりました。操作の体験をご希望の方には、FieldMateタブレットの貸し出しを行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。Managerは、機器調整や機器の交換を簡単に行うために用意されたウィンドウです。DDを使用して機能ブロックを構成します。Worksは機器の設定、調整機能だけでなく、校正、シミュレーションのウィザードを機器ベンダのDTMの定義に従って表示します。H1、HART、ISA100.11a機器交換ツール既存の伝送器のパラメータを該当する伝送器に変換しダウンロードすることができます。EJAとEJXにリプレースする際に本ツールが操作をガイドし機器交換作業をサポートします。フィールド診断設定支援機能NE107に対応した伝送器のアラーム設定・確認が、グラフィカルな画面で直感的に行えます。N-IO(I/Oモジュール)用のオプションです。必要とせずに、I/Oモジュールとフィールド機器との接続確認、および、I/Oモジュールの設定・入出力動作の確認ができます。間でネットワーク経由により機器情報の等値化を行います。双方向のファイルの転送が容易に操作できます。詳細仕様につきましては、一般仕様書をご参照ください。