通常は利用されていないが、いざ停電の時は瞬時に自家発電に入る大変重要な設備であり、毎月定期的に点検管理されております。冷却水の方はややもすると死水となるため、ポーラーを設置して防食性を高めて不純物の凝集沈殿を促進して、水質の浄化を図る事が主目的で設置されました。ポーラーは毎日4時間のタイマー運行が行われております。ポーラーは4m3冷却水槽下部に専用ポンプ付き独立循環方式にて、この様に設置されました。評価4m3の冷却水槽(二次側)の中の水の色です。(左)処理前の水は錆で真っ赤な水(赤錆酸化水)(右)処理後90日のやや黒味がかかった水(黒錆還元水)フォローインデイケーター側面のサイトグラス(左)水は流れているが薄茶の濁り水です。(右)水は透明であり綺麗です。ポーラー流量計のサイトグラス面(左)試運転時には、この様な濁り水でした。(右)水は流れていますがこの様に綺麗で透明度の高い良い水です。