�A開放時の薬品処理側の冷凍機内スケール付着は全くなし。スライム発生やや多し。メーカーの磁気式水処理装置が販売されている中で大手ゼネコンの要求で従来より採用されている薬品処理と比較にした時の効果を確認したいとの強い要望があり、サブコンの協力を得て比較試験を行った。大学病院のため、抗レジオネラスライムコントロール剤は毎週1回500�tを手撒きの方法で投入する事とし、従来の薬注装置は全く利用しないで猛暑の夏場を中心に行われた結果です。+1.7上記赤字は激しいスケール傾向を示す水です。平成10年12月17日ポーラー処理側効果確認のため開放スケール付着は全くなし。スライムはやや少ない。平成10年7月1日ポーラー処理中。